~V||FIEBDC-3/2002\191122|Menfis 6.3.4|\|ANSI|
~K|0\2\2\3\2\2\2\2\EUR\|2\13\6\0\21\|2\2\0\-6\3\-6\2\2\2\-6\2\2\EUR\||
~C|%MAUX002|%|Medios Auxiliares||291013|%|
~C|%PM0050|%|Pequeño Material||200318|%|
~C|%PM0100|%|Pequeño Material||200318|%|
~C|%PM0150|%|Pequeño material||40520|%|
~C|%PM0200|%|Pequeño Material||200318|%|
~C|%PM1|%|Pequeño material||301117|%|
~C|R_A_I_Z##||MEJORA DE FONTANERÍA, ELECTRICIDAD Y ACCESIBILIDAD EL EL I.E.S. LA FORTUNA DE LEGANÉS|227781.19|101122||
~C|_boletín|ud|Boletín|280|||
~C|_boletín1|ud|Esquemas unifilares|95|||
~C|_diE01DEC061|m2|PICADO PLASTÓN.CEM.C/MART.|12.23|50118|EU|
~C|_diE01DKW011|m|LEVANTADO APARCABICICLETAS Y POSTERIOR MONTAJE A MANO|18.11|220618|EU|
~C|_diE03M021|ud|CONEXION CON SANEAMIENTO EXISTENTE|91.35|221013|EU|
~C|_diE03ZLRF012|m|RECRECIDO ARQUETA LADRI.REGISTRO |109.6|221013|EU|
~C|_diE17A001|ud|REMODELACIÓN CUADRO PLANTA PRIMERA PAB A|744.07|10413||
~C|_diE17A003|ud|REMODELACIÓN CUADRO PLANTA BAJA PAB A|893.81|10413||
~C|_diE17A004|ud|REMODELACIÓN CUADRO PLANTA PRIMERA PAB B|122.57|10413||
~C|_diE17A005|ud|REMODELACIÓN CUADRO PLANTA BAJA PAB B|266.94|10413||
~C|_diE17A006|ud|REMODELACIÓN CUADRO PLANTA BAJA PAB C|545.76|10413||
~C|_diE17A007|ud|REMODELACIÓN CUADRO PLANTA PRIMERA PAB C|521.64|10413||
~C|_diE17A008|ud|REMODELACIÓN CUADRO GENERAL PAB C|1549.49|10413||
~C|_diE17A009|ud|REMODELACIÓN CUADRO PLANTA BAJA PAB D|775.34|10413||
~C|_diE17A010|ud|REMODELACIÓN CUADRO PLANTA PRIMERA PAB D|876.65|10413||
~C|_diE17A011|ud|REMODELACIÓN CUADRO PLANTA BAJA PAB E|740.48|10413||
~C|_diE17A012|ud|REMODELACIÓN CUADRO PLANTA PRIMERA PAB E|461.25|10413||
~C|_diE17A013|ud|REMODELACIÓN CUADRO PLANTA SEGUNDA PAB E|699.07|10413||
~C|_diE17A014|ud|CUADRO GENERAL EXTERIOR|324.64|10413||
~C|_diE17A015|ud|BOLETÍN INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN|285.6|10413||
~C|_diE17A016|ud|ESQUEMAS UNIFILARES|96.9|10413||
~C|_diE17A017|ud|BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA SUP. LED 150lum. AUTOTEST|42.21|10413||
~C|_diE20NTM011|ud|INSTALACIÓN AF/ACS PERT-AL-PERT LAVABO|215.64|150908|EU|
~C|_diE20NTM012|ud|INSTALACIÓN AF PERT-AL-PERT INODORO|179.09|150908|EU|
~C|_diE20WBV042|ud|TUBO PVC d=90"S" rejilla fachada vent.|122.66|250913|EU|
~C|1#||ACCESIBILIDAD EXTERIOR|76755.14|160922||
~C|1.1#||DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS|10456.81|160922||
~C|1.2#||ALBAÑILERÍA|21860.63|160922||
~C|1.3#||SOLADOS|9687.45|160922||
~C|1.4#||CERRAJERÍA|29720.99|160922||
~C|1.5#||INSTALACIONES|1854.58|160922||
~C|1.6#||ACABADOS|3174.68|160922||
~C|2#||REFORMA DE BAÑOS|91547.22|160922||
~C|2.1#||DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS|7728.91|160922||
~C|2.2#||ALBAÑILERÍA|10046.07|160922||
~C|2.3#||SOLADOS Y ALICATADOS|10417.11|160922||
~C|2.4#||ACABADOS|6377.84|160922||
~C|2.5#||CARPINTERÍA INTERIOR Y EXTERIOR|19046.34|160922||
~C|2.6#||SANEAMIENTO Y FONTANERÍA|24423.83|160922||
~C|2.7#||ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN|13507.12|160922||
~C|2X10|ud|INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO 2x10 A 6 kA|31.32|111114||
~C|2·0·2x16|ud|INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO 2x16 A 6 kA|32.9|111114||
~C|7·3·2x16|ud|INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO 2x16 A 6 kA|32.9|111114|3|
~C|2X25|ud|INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO 2x25 A 6 kA|33.52|111114||
~C|2x25¶30|ud|INT.AUT.DIFERENCIAL 2X25 A 30 mA AC|54|181022||
~C|2x25¶300|ud|INT.AUT.DIFERENCIAL 2X25 A 300 mA AC|82|181022||
~C|2X40¶30|ud|INT.AUT.DIFERENCIAL 2x40 A 30 mA AC|78.9|||
~C|2X63¶30|ud|INT.AUT.DIFERENCIAL 2x63 A 30 mA AC|211.45|120813||
~C|3#||ASCENSOR|29748.59|160922||
~C|4#||SUBSANACIÓN OCA ELÉCTRICA|15434.38|160922||
~C|4.1#||PABELLÓN A|1670.64|101122||
~C|4.2#||PABELLÓN B|397.3|101122||
~C|4.3#||PABELLÓN C|2669.23|101122||
~C|4.4#||PABELLÓN D|1685.03|101122||
~C|4.5#||PABELLÓN E|1938.82|101122||
~C|4.6#||GENERALES DE LA INSTALACIÓN|7073.36|101122||
~C|4x40¶300|ud|INT.AUT.DIFERENCIAL 4x40 A 300 mA AC|173.14|120813|3|
~C|5#||SEGURIDAD Y SALUD|2486.01|160922||
~C|6#||GESTIÓN DE RESIDUOS|11809.85|160922||
~C|2·0·adhesivo|ud|PEGATINA IDENTIFICATIVA PELIGRO|7.9|180122||
~C|7·3·adhesivo|ud|PEGATINA IDENTIFICATIVA PELIGRO|7.9|180122|3|
~C|CANAL|m|CANALETA PVC DISTINTAS SECCIONES|14.1|260821||
~C|cerradura|ud|CERRADURA|26.3|190421||
~C|diA00E020|m2|ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm|4.97|81013|3|
~C|diA01A030|m3|PASTA DE YESO NEGRO|76.76|81013|3|
~C|diA01A035|m3|PASTA DE YESO BLANCO|78.93|81013|3|
~C|diA01L020|m3|LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N|57.18|80118|3|
~C|diA02A022|m3|MORTERO CEMENTO M-5 C/MIGA ELABORADO A MANO|71.56|120416|3|
~C|diA02A051|m3|MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.|85.42|80118|3|
~C|diA02A060|m3|MORTERO CEMENTO M-10|77.12|80118|3|
~C|diA02A070|m3|MORTERO CEMENTO M-7,5|74.74|80118|3|
~C|diA02A080|m3|MORTERO CEMENTO M-5|69.16|80118|3|
~C|diA02A225|m3|MORTERO CEMENTO CS III-W1 HIDROFUGO|73.69|60813|3|
~C|diA03A000|m3|VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS|10.02|200318|3|
~C|diA03C020|m2|MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #150x150x6 mm|3.27|220618|3|
~C|diA03H090|m3|HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20|60.88|60813|3|
~C|diA03M015|m3|HORM. HA-25/F/20/XC2  V. MANUAL|86.3|180913|3|
~C|diA03R030|kg|ACERO CORRUGADO B 500 S|1.38|220618|3|
~C|diA07E020|m|CIRCUITO MONOFASICO 3x6 mm2|6.93|120813|3|
~C|diA07T010|m|CANAL. INTERIOR. CON CANAL 20x75 mm|8.38|111116|3|
~C|diA07T020|m|CABLE 2 P. 2x2x0,51 (Cu + PE+LSZH)|1.66|110608|3|
~C|diA10A040|m|RECIBIDO BARANDILLA METALICA ESCALERA|12.6|80118|3|
~C|diA12M025|ud|PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA|38.88|220618|3|
~C|diA12M027|ud|PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/2 HOJAS|41.88|220618|3|
~C|diCCB010|u|SEÑALIZACIÓN BRAILLE ASCENSOR 150x150 mm|24.21|200815||
~C|diCCV020|u|SEÑALIZACIÓN ITINERARIO ACCESIBLE MINUSVÁLIDOS 320x160 mm|4.44|200913|EU|
~C|diCCV030|u|SEÑALIZACIÓN ACCESO ASCENSOR ACCESIBLE 120x120 mm|4.17|200913||
~C|diCPL020|m2|PAVIMENTO LOSETA TÁCTIL BARRAS|31.32|111116|EU|
~C|diE01DEA010|m2|DEMOLICIÓN ALICATADOS C/MART.ELEC.|5.81|50118|EU|
~C|diE01DEC050|m2|PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART.|7.13|50118|EU|
~C|diE01DET020|m2|DEMOL.FALSO TECHO CONT.ESCAY./CARTON YESO/ETC...|6.1|31218|EU|
~C|diE01DFB010|m2|DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE|6.36|31218|EU|
~C|diE01DFL040|m2|DEMOL.FÁB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO|16.27|31218|EU|
~C|diE01DIE010|ud|LEVANT.MECANISMOS ELÉCTRICOS|3.77|220618|EU|
~C|diE01DIE020|ud|LEVANT.APARATOS DE ILUMINACIÓN|3.77|220618|EU|
~C|diE01DIF010|ud|LEVANTADO AP.SANITARIOS|18.23|220618|EU|
~C|diE01DIF050|ud|VACIADO INSTALACION FONTANERIA|19.14|220618|EU|
~C|diE01DIF070|m|LEVANTADO TUBOS FONTANERIA|3.77|220618|EU|
~C|diE01DIS030|m|DEM.SAN.COLG.TUBO PVC D<30 A MANO|6.61|220618|EU|
~C|diE01DIT015|ud|DESMONT.ASCENSOR ELÉC.3 PARADAS|1189.78|70813|EU|
~C|diE01DKA020|m2|LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO|8.69|220618|EU|
~C|diE01DKM010|m2|LEVANT.CARPINTERÍA EN TABIQUES MANO|11.59|220618|EU|
~C|diE01DKW010|m|LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO|8.11|220618|EU|
~C|diE01DM030|m3|DEMOL.CIMENTACIÓN HORMIGÓN MASA C/COMPR.|133.09|220618|EU|
~C|diE01DM080|m3|DEMOLICIÓN MUROS HORMIGON ARMADO C/COMPR.|165.78|170913|EU|
~C|2·0·diE01DPP050|m2|DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MART.|7.55|50118||
~C|2·1·diE01DPP050|m2|DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MART.|7.55|50118|EU|
~C|diE01DPS010|m2|DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.|15.52|210415|EU|
~C|diE01DPW020|m|DEMOLICIÓN PELDAÑOS A MANO|16.23|220618|EU|
~C|diE01DPW040|m2|LIMPIEZA DE FORJADOS A MANO|2.12|31218|EU|
~C|diE01DSR030|m2|DEM.TABLERO LAD/RASIL.C/MART.|18.26|290313|EU|
~C|diE02AM090|ud|CORTE Y RETIRADA DE ÁRBOL DIMENSIÓN MEDIA C/MÁQUINA I/TRANSPORTE|119.28|50118|EU|
~C|diE02CA020|m3|EXCAVACIÓN VACIADO MANUAL DE TERRENOS FLOJOS <2 m A BORDES|26.88|31218|EU|
~C|diE02SAC010|m3|RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO ZAHORRA|13.44|290313|EU|
~C|diE02SZ060|m3|RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.|7.96|31218|EU|
~C|diE03ALRF050|ud|ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x50 cm. TF|166.82|10110|EU|
~C|diE03ENH090|m|CANALETA H.POLI. 150x1000x135 C/R.FUND.|50.86|221013|EU|
~C|diE03EUA020|ud|SUMIDERO SIFÓNICO A.INOX. 15x15|58.64|30413|EU|
~C|diE03EUF040|ud|SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.300x300 95mm|30.69|221013|EU|
~C|diE03OEP030|m|TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  160mm|16.23|221013|EU|
~C|diE04CA010|m3|H.ARM. HA-25/B/20/XC2 + 40kg/m3 ACERO - V.MANUAL|148.74|180913|EU|
~C|diE04CML010|m3|HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HL-20/B/20 VERT. MANUAL|76.48|200318|EU|
~C|diE04SA050|m2|SOLERA HA-25/B/20/XC2, 15cm. ARMADA .#15x15x6 ENCACHADO 15cm|21.46|81013|EU|
~C|diE07LP060|m2|FÁB.LADR.PERFORADO 7cm. 1P. INTERIOR MORT.M-5|34.7|220618|EU|
~C|diE07RC010|m2|RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO|8.14|81013|EU|
~C|diE07RC050|ud|RECIBIDO CERCO <2m2. VENTANA MORT.|9.44|70118|EU|
~C|diE07RE080|m|RECIBIDO PASAMANOS C/YESO|7.98|81013|EU|
~C|diE07TNS070|m2|TAB.PLACA DOB.HIDRÓF. (15H1+15A)+70+(15A+15H1) c/400 mm (MW)|56.27|80813|EU|
~C|diE07WA010|ud|AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)|250.94|220618|EU|
~C|diE07WA020|ud|AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)|124.98|220618|EU|
~C|diE07WP020|m|FORMACIÓN PELDAÑO PERF.7cm. MORT.|14.42|70118|EU|
~C|diE07WT010|m2|TABLERO IPN+100x25x4cm.+C.COMPRESIÓN|50.54|60813|EU|
~C|diE08PEM060|m2|GUARNECIDO MAESTREADO YESO MÁQUINA Y ENLUCIDO A BUENA VISTA VERT|12.88|200912|EU|
~C|diE08PFE010|m2|ENFOSC.M. CS III-W1 HIDRÓF. MAEST. FRATASADO VERT.|17.45|210708|EU|
~C|diE08TAM050|m2|FALSO TECHO REGIST.LANA MINERAL 600x600 mm ACABADO GRANULADO PSV|29.37|80813|EU|
~C|diE08TAW135|m2|TABICAS PLADUR|23.93|160908|EU|
~C|diE11CS015|m2|PAVIMENTO LOSAS HOR.COLOR S/FORJ.|21.74|31013|EU|
~C|diE11CS060|m2|REPACION PAVIM.ANTIGUO C/MORT.AUTONIV.|29.16|31013|EU|
~C|diE11EP020|m2|SOL.GRES PORCELÁNICO (suelo int. humedo)|32.48|180913|EU|
~C|diE11R030|m2|RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5|14.13|80118|EU|
~C|diE11W010|m|REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 14x40 mm.|6.21|241013|EU|
~C|diE11ZP030|m|PELDAÑO TERRAZO GRANALLADO|38.14|150313|EU|
~C|diE12AC070|m2|ALIC.AZULEJO LISO MULTICOLOR 20x20 cm c/adhesivo|19.28|31013|EU|
~C|diE13B105|ud|CABINA SANITARIA C/PUERTA Y 1 LATERAL e=13mm|538.07|301117|EU|
~C|diE13EPL205|m2|PUERTA PASO LISA TAB.AGL.FORMICA HPL 1 HOJA CANT.MAD.|218.69|251013|EU|
~C|diE13EPL215|m2|PUERTA PASO LISA TAB.AGL.FORMICA HPL 2 HOJAS CANT.MAD.|216.65|251013|EU|
~C|diE13EZ120|m2|PUERTA CORREDERA TAB.AGL.FORMICA HPL 1 HOJA|312.01|251013|EU|
~C|diE14ALA010|m2|VENTANA ALUMINIO LACADO COLOR CORREDERA RPT >1 m2<2 m2|258.2|200318|EU|
~C|diE14ALF010|m2|FIJO ALUMINIO LACADO COLOR|146.67|281016|EU|
~C|diE14ALL010|m2|VENTANA ALUMINIO LACADO COLOR OSCILOBATIENTE RPT >1m2<2m2|348.22|200318|EU|
~C|diE15DBH040|m|BARANDILLA ACERO TUBO/CHAPA PERFORADA h=110 cm|125.77|80118|EU|
~C|diE15DBP020|m|PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=50 mm|28.57|250913|EU|
~C|diE15WW060|ud|TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS|3.93|90813|EU|
~C|diE16EB100|m2|DOBLE ACRISTALAMIENTO BAJA EMISIVIDAD ARGON 4+4/16/4+4|99.47|281016|EU|
~C|diE16J020|m2|ESPEJO PLATEADO 4mm.|31.78|90813|EU|
~C|diE17CIT100|m|Línea electrica 3G1,5 mm2 RZ1-K bajo tubo|4.04|220313|EU|
~C|diE17CIT105|m|Línea electrica 3x2,5 mm2 RZ1-K bajo tubo|4.93|220313|EU|
~C|diE17MS085|ud|TOMA CORRIENTE ESTANCA|10.12|120813|EU|
~C|diE17MS140|ud|PUNTO LUZ  SENCILLO 3x1,5 mm2|24.84|220313|EU|
~C|diE17MS160|ud|PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2|35.32|220313|EU|
~C|diE17MS220|ud|INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO|9.13|110413|EU|
~C|diE17MS260|ud|DETECTOR DE PRESENCIA TECHO|40.43|120813|EU|
~C|diE17XD040|m|Bandeja de Rejilla 60X200|26.73|120813|EU|
~C|diE17Y010|ud|SISTEMA AVISO ASEO MINUSVÁLIDO|492.55|220313|EU|
~C|diE18G131|ud|BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ENRASADO PARED/TECHO  1 H  150 LUM LED|58.96|70515|EU|
~C|diE18IMW290|ud|DOWNLIGHT LED D=265 mm 3000lm 19 W REGULABLE SIN CONTROL LUMINIC|119.78|200318|EU|
~C|diE20WBV060|m|BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.|12.1|80813|EU|
~C|diE21AAB210|ud|BARRA ABATIBLE ACERO INOX CON PIE 800 mm|96.8|10110|EU|
~C|diE21AAJ010|ud|ESPEJO RECLINABLE MARCO ACERO BLANCO 700x500 mm|167.81|10110|EU|
~C|diE21AAL110|ud|LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm CON SOPORTE REGULABLE|773.33|310100|EU|
~C|diE21ALA040|ud|LAV.65x53 C/PED. S.MEDIA BLANCO|132.41|310100|EU|
~C|diE21ANB040|ud|INOD.T.BAJO COMPL. S.VICTORIA  BLA.|143.79|150908|EU|
~C|diE21ANS110|ud|INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO APERTURA FRONTAL|335.75|150908|EU|
~C|diE21G020|ud|Grifo temporizado A.F Cromado lavabos|46.02|310100|EU|
~C|diE21M060|ud|DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO A.INOX. 1,2 l.|59.01|150908|EU|
~C|diE21M070|ud|DISPENSADOR TOALLAS PAPEL EPOXI.BLA.|38.27|150908|EU|
~C|diE25O010|ud|APERTURA HUECO EN MURO CERRAM. PUERTA ASCENSOR|321.71|10110||
~C|diE25O020|ud|REMATE PERIMETRAL GUARNEC. HUECO PUERTA ASCENSOR|123.79|81013||
~C|diE25O050|ud|LÍNEA Y TOMA TELÉFONO ASCENSOR|256.02|110608||
~C|diE25O070|ud|CUADRO E INSTAL. ELÉCTRICA ASCENSOR MONOFÁSICO|644.07|120813||
~C|diE25O080|ud|ARQUETA Y PICA TOMA TIERRA ASCENSOR|183.67|120813||
~C|diE25TA312|ud|ASCENSOR ELECTRICO 3 PAR. 8 PER. 630kg|24531.51|161014|EU|
~C|diE27EPA030|m2|P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR|3.99|250913|EU|
~C|diE27GA010|m2|P.P.ACRÍL.LISA MATE ESTANDARD|7.3|250913|EU|
~C|diE27HE010|m2|ESMALTE SATINADO S/METAL|11.75|60813|EU|
~C|diE28ZV140|ud|PORTARROLLOS INDUST.ACERO INOX.|60.47|150908|EU|
~C|diG02A100|m3|CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD TIERRA LIMPIA<20 km CARGA MECÁNICA|10.06|31218|EU|
~C|diG02B030|m3|CANON VERTEDERO TIERRAS LIMPIAS|2.99|31218|EU|
~C|diG03A010|m3|CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS|17.69|31218|EU|
~C|diG03BA090|m3|CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD ESCOMBROS NAT. PETREA>20 km MEC|12.91|31218|EU|
~C|diG03BB010|m3|CANON VERTEDERO AUTORIZADO ESCOMBRO LIMPIO|7.12|180122|EU|
~C|diG03BB020|m3|CANON VERTEDERO AUTORIZADO ESCOMBRO MIXTO|10.34|180122|EU|
~C|diG03CA010|m3|CARGA Y TRANS. RESIDUOS NO PELIGROSOS NAT NO PETREA <20 km|9.29|31218|EU|
~C|diG04A100|kg|TRATAMIENTO BOTES AEROSOLES|31.56|111109|EU|
~C|diM03HH010|h|Hormigonera 200 l. gasolina|2.07|80118|2|
~C|diM03HH020|h|Hormigonera 300 l. gasolina|2.42|60813|2|
~C|diM05EN030|h|Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv|44.33|31218|2|
~C|diM05PN010|h|Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3|31.86|31218|2|
~C|diM05PN020|h|Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3|50.42|50118|2|
~C|diM05RN020|h|Retrocargadora neumáticos 75 CV|25.87|41219|2|
~C|diM06CH010|h.|Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.|1.05|210415|2|
~C|diM06CM020|h|Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar|2.3|230320|2|
~C|diM06CM030|h|Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar|4.52|50118|2|
~C|diM06CM040|h|Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar|9.24|210422|2|
~C|diM06MI010|h|Martillo manual picador neumático 9 kg|2.32|50118|2|
~C|diM06MI020|h|Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg|2.68|40520|2|
~C|diM06MI030|h|Martillo manual picador neumático|2.81|111116|2|
~C|diM06MP020|h|Martillo manual perforador neumát.20 kg|2.3|210422|2|
~C|diM06MR010|h|Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.|3.99|290313|2|
~C|diM06MR030|h|Martillo manual rompedor neum. 22 kg.|1.99|41219|2|
~C|diM07CB020|h|Camión basculante 4x2 10 t.|23.9|180122|2|
~C|diM07CB050|h|Camión basculante 6x4 20 t.|26.7|31218|2|
~C|diM07N030|m3|Canon de tratamiento de material de desbroce a vertedero|5.16|41219|2|
~C|diM07N035|m3|Canon de tierra a vertedero|2.9|180122|2|
~C|diM07N100|m3|Canon escombro limpios a planta RCD|6.91|180122|2|
~C|diM07N105|m3|Canon escombro mixto a planta RCD|10.04|180122|2|
~C|diM08CA020|h|Cisterna agua s/camión 10.000 l.|26.17|290313|2|
~C|diM08N020|h|Motoniveladora de 200 CV|48.27|200415|2|
~C|diM08RI020|h|Pisón manual|1.17|200415|2|
~C|diM08RN060|h|Rodillo compactador mixto 7000 kg  a=168 cm|33.53|20116|2|
~C|diM11HV030|h|Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.|3.85|180913|2|
~C|diM11HV060|h|Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm|1.5|101218|2|
~C|diM11MM020|h|Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV|2.19|41219|2|
~C|diM11V090|h|Mezcladora-bombeadora yeso/cem.proy.3 m³/h|8.12|200912|2|
~C|diM12O010|h|Equipo oxicorte|3.84|170913|2|
~C|diM12T020|h.|Equipo perforador diamante D=100 mm.|3.74|10110|2|
~C|diM12T070|h|Taladro percutor eléctrico pequeño|1.14|10110|2|
~C|diM12W130|h|Radial Disco 230 mm - 1900W|0.97|10110|2|
~C|diO01OA030|h|Oficial primera|20.4|220618|1|
~C|diO01OA040|h|Oficial segunda|18.82|220618|1|
~C|diO01OA050|h|Ayudante|18.16|220618|1|
~C|diO01OA060|h|Peón especializado|17.46|220618|1|
~C|diO01OA070|h|Peón ordinario|17.34|31218|1|
~C|diO01OA090|h|Cuadrilla A|47.23|220618|1|
~C|diO01OB040|h|Oficial 1ª ferralla|19.99|220618|1|
~C|diO01OB050|h|Ayudante ferralla|18.76|220618|1|
~C|diO01OB100|h|Oficial solador, alicatador|19.47|220618|1|
~C|diO01OB110|h|Ayudante solador, alicatador|18.31|220618|1|
~C|diO01OB140|h|Oficial yesero o escayolista|19.47|220618|1|
~C|diO01OB150|h|Ayudante yesero o escayolista|18.5|220618|1|
~C|diO01OB160|h|Oficial 1ª cerrajero|19.47|220618|1|
~C|diO01OB170|h|Ayudante cerrajero|18.31|220618|1|
~C|diO01OB180|h|Oficial 1ª carpintero|20.46|220618|1|
~C|diO01OB190|h|Ayudante carpintero|18.5|220618|1|
~C|diO01OB200|h|Oficial 1ª fontanero calefactor|20.59|220618|1|
~C|diO01OB210|h|Oficial 2ª fontanero calefactor|18.76|220618|1|
~C|diO01OB230|h|Ayudante fontanero|18.5|220618|1|
~C|diO01OB240|h|Oficial 1ª electricista|19.77|220618|1|
~C|diO01OB250|h|Oficial 2ª electricista|18.5|220618|1|
~C|diO01OB260|h|Ayudante electricista|18.5|220618|1|
~C|diO01OB270|h|Oficial 1ª Instalador telecomunicación|19.77|220618|1|
~C|diO01OB280|h|Oficial 2ª Instalador telecomunicación|18.5|220618|1|
~C|diO01OB290|h|Ayudante Instalador telecomunicación|17.75|220618|1|
~C|diO01OB300|h|Oficial 1ª pintura|19.3|220618|1|
~C|diO01OB310|h|Ayudante pintura|17.69|220618|1|
~C|diO01OB320|h|Oficial 1ª vidriería|18.77|220618|1|
~C|diO01OB380|h|Peón jardinería|17.06|220618|1|
~C|diO01OB420|h|Montador especializado|22.38|220618|1|
~C|diO01OB430|h|Ayudante montador especializado|18.5|220618|1|
~C|diP01AA020|m3|Arena de río 0/6 mm.|14.52|80118|3|
~C|diP01AA030|t|Arena de río 0/6 mm.|8.27|81013|3|
~C|diP01AA050|m3|Arena de miga cribada|20.67|120416|3|
~C|diP01AF050|t|Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25|4.28|81013|3|
~C|diP01AG010|t|Garbancillo 4/20 mm.|8.64|81013|3|
~C|diP01AG090|m3|Grava machaqueo 40/80 mm.|13.78|81013|3|
~C|diP01CC020|t|Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel|58.63|60813|3|
~C|diP01CC030|t|Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos|84.19|80118|3|
~C|diP01CY010|t|Yeso negro en sacos YG|38.51|81013|3|
~C|diP01CY020|t|Yeso blanco en sacos YF|43.01|81013|3|
~C|diP01DA030|kg|Hidrofugante mortero/hormigón|1.38|60813|3|
~C|diP01DA130|m3|Agua|1.14|220422|3|
~C|diP01DA150|ud|Pequeño material|0.57|120416|3|
~C|diP01FA100|kg|Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1|0.19|31218|3|
~C|diP01FA130|kg|Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE|0.28|31218|3|
~C|diP01FJ010|kg|Junta cementosa normal blanco<3mm CG1|0.51|180913|3|
~C|diP01FJ040|kg|Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2|0.62|81013|3|
~C|diP01FJ110|kg|Lechada tapajuntas tradicional|0.19|81013|3|
~C|diP01HA010|m3|Hormigón HA-25/F/20/X0 central|70.78|210122|3|
~C|diP01HA021|m3|Hormigón HA-25/B/20/XC2 central|65.04|210422|3|
~C|diP01HM010|m3|Hormigón HM-20/B/20/X0 central|61.87|210122|3|
~C|diP01HM015|m3|Hormigón HL-20/B/20 central|61.87|200122|3|
~C|diP01LG090|ud|Rasillón cerámico m-h 100x25x4 cm.|0.54|81013|3|
~C|diP01LT020|mud|Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.|62.33|31218|3|
~C|diP01MC020|m3|Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM|57.4|210422|3|
~C|diP01MC040|m3|Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5|55.72|210422|3|
~C|diP01U070|kg|Puntas acero 20x100 mm cabeza plana|1.99|101218|3|
~C|diP01U280|ud|Varios material y utillaje|699.37|70813|3|
~C|diP02CVM020|ud|Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm|8.69|221013|3|
~C|diP02CVW010|kg|Lubricante tubos PVC j.elástica|3.59|221013|3|
~C|diP02EAF040|u|Marco/reja cuadrada articulada FD 60x60 cm|62.05|10110|3|
~C|diP02ECH090|ud|Canaleta H.polim.150x1000x135 rej.fund.|40.88|221013|3|
~C|diP02EDF040|ud|Sum.sif./rej.circ. fund. L=300x300 Dt=95|18.3|221013|3|
~C|diP02TVO010|m|Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm|5.58|221013|3|
~C|diP03AA010|kg|Alambre atar 1,30 mm|0.77|310320|3|
~C|diP03ACC005|kg|Acero corrugado B 500 S/SD  5-6 mm|0.9|260422|3|
~C|diP03ACC030|kg|Acero corrugado B 500 S/SD|0.9|260422|3|
~C|diP03ALP010|kg|Acero laminado S 275JR|1.35|260422|3|
~C|diP03AM030|m2|Malla 15x15x6     2,870 kg/m2|2.4|210422|3|
~C|diP03AM090|m2|Malla 15x30x6     2,130 kg/m2|1.9|210422|3|
~C|diP03EW020|m|Cargadero h.19 cm. D/T|2.99|70813|3|
~C|diP04PW010|m|Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)|0.04|30420|3|
~C|diP04PW040|kg|Material de agarre yeso|0.37|80813|3|
~C|diP04PW060|kg|Pasta para juntas PYL estándar|0.88|30420|3|
~C|diP04PW065|kg|Pasta para juntas PYL ambiente húmedo|1.25|30420|3|
~C|diP04PW110|ud|Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,9x55 mm|0.02|100420|3|
~C|diP04PW120|ud|Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,9x25 mm|0.01|160908|3|
~C|diP04PW130|ud|Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm|0.01|90420|3|
~C|diP04PW140|ud|Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm|0.01|30420|3|
~C|diP04PW150|ud|Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm|0.01|60420|3|
~C|diP04PW240|m|Montante tabique PYL 70 mm|1.37|80813|3|
~C|diP04PW280|m|Canal tabiquería PYL 73 mm|0.87|60420|3|
~C|diP04PW375|m|Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm|0.44|60420|3|
~C|diP04PY030|m2|Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)|3.74|210422|3|
~C|diP04PY050|m2|Placa yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A)|4.27|210422|3|
~C|diP04PY090|m2|Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 15 mm|6.95|210422|3|
~C|diP04RR070|kg|Mortero revoco CSIV-W2|1.33|150416|3|
~C|diP04RW040|m2|Malla refuerzo|1.7|221013|3|
~C|diP04RW050|m|Guardavivos plástico y metal c/malla|0.63|30420|3|
~C|diP04RW061|m|Guardavivos PVC para yeso|0.21|20116|3|
~C|diP04RW110|m|Guardavivos enfoscado|0.93|210708|3|
~C|diP04TF050|m2|Placa ftecho regist. lana roca 600x600x19mm granulada p.semivi|14.8|260422|3|
~C|diP04TW005|m|Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco|0.81|20116|3|
~C|diP04TW015|m|Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco|0.97|20116|3|
~C|diP04TW025|m|Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco|0.97|20116|3|
~C|diP04TW027|m|Perfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco|0.97|20116|3|
~C|diP04TW040|m|Perfil angular remates|0.62|80813|3|
~C|diP04TW090|m|Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47|0.99|80813|3|
~C|diP04TW100|ud|Pieza empalme techo yeso laminado T-47|0.28|80813|3|
~C|diP04TW110|ud|Horquilla techo yeso laminado T-47|0.44|80813|3|
~C|diP04TW175|u|Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo|0.44|90420|3|
~C|diP04TW250|ud|Cuelgue twist suspensión rápida|0.38|80813|3|
~C|diP07CE045|m|Coq. elastomér. D=25; 1/2" e=9|1.42|50118|3|
~C|diP07CE055|m|Coq. elastomér. D=32; 3/4" e=9|1.92|50118|3|
~C|diP07CE150|l|Adhesivo coquilla elastomérica|11.23|150908|3|
~C|diP07TW087|m2|Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)|3.82|200916|3|
~C|diP08C060|kg|Mortero ABS-410 en 7 mm.|1.28|31013|3|
~C|diP08C070|kg|Imprimación MD-16|3.25|31013|3|
~C|diP08C080|m2|Granallado|2.41|31013|3|
~C|diP08C090|m2|Aspirado|0.24|31013|3|
~C|diP08EPO020|m2|Baldosa gres porcelanico (Clase 2)|20.11|180913|3|
~C|diP08MA020|kg|Adhesivo contacto|0.27|151116|3|
~C|diP08TP025|m|Peldaño terrazo granallado|23.17|150313|3|
~C|diP08WB010|m|Perfil aluminio anodiz. natural 14x40mm|3.03|241013|3|
~C|diP08XBH040|m|Bord.hor.bicap.gris t.II 4-20x22|2.74|30118|3|
~C|diP08XVH110|m2|Baldosa hidraúlica y táctil barras|7.78|111116|3|
~C|diP08XVL030|m2|Losa hormigón rect. color e=6 cm.|11.05|31013|3|
~C|diP08XW010|ud|Junta dilatación/m2 pavim.piezas|0.22|111116|3|
~C|diP09ABC041|m2|Azulejo liso 20x20 BIII multicolor|8.4|281014|3|
~C|diP09ABC150|m|Cantonera PVC|0.96|31013|3|
~C|diP11B035|m2|Panel/puerta cabina sanit. e=13 mm.|109.59|30118|3|
~C|diP11B040|m2|Panel/cabina cabina sanit. e=13 mm.|93.94|30118|3|
~C|diP11B050|ud|Conj,Bisagra c/muelle, tirador, pies regulables y colgador inox.|15.65|30118|3|
~C|diP11C205|m2|P.Paso tab.aglom.revest.laminado alta presion HPL engatillada|95.2|30118|3|
~C|diP11C270|m2|P.Paso corredera tab.aglom.revest.laminado alta presion HPL|83.76|30118|3|
~C|diP11C300|ud|Armazón 1H puerta corredera tabique|179.81|150420|3|
~C|diP11PD170|m|Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm|4.69|291117|3|
~C|diP11PP050|m|Precerco de pino 200x50 mm.|7.52|31218|3|
~C|diP11RB240|ud|Bisagra acero inox.|6.29|31218|3|
~C|diP11RM010|ud|Juego pomo / manivelas de acero inox.|23.39|31218|3|
~C|diP11RW025|ud|Cierre interior + desbloqueo exterior|3.57|31218|3|
~C|diP11RW030|ud|Juego accesorios puerta corredera|14.42|31218|3|
~C|diP11RW040|m|Perfil suspendido puerta corredera galvanizada|2.79|31218|3|
~C|diP11RW140|m2|Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.|26.41|150420|3|
~C|diP11RW150|ud|Kit chapa galv. embutir pta. pared|5.59|251013|3|
~C|diP11RW170|ud|Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209|2.66|251013|3|
~C|diP12AAA060|m|Chapa aluminio color cierre lateral hueco|6.39|160420|3|
~C|diP12ALF040|m2|Fijo RPT p/vid.doble e=65mm|84.6|260422|3|
~C|diP12ALL010|m2|Ventana aluminio lacado color oscilobatiente RPT >1m2<2 m2|297|260422|3|
~C|diP12ALR010|m2|Ventana aluminio lacado color corredera RPT >1 m2<2 m2|212.49|260422|3|
~C|diP12AW010|m|Premarco aluminio|4.91|150420|3|
~C|diP13BH020|m|Barandilla tubo acero 110 cm. chapa perf.|89.88|180420|3|
~C|diP13BP020|m|Pasamanos tubo D=50 mm.|19.33|180420|3|
~C|diP13WW040|ud|Tope goma y acero inox.|2.11|90813|3|
~C|diP14EB100|m2|Doble acristalamiento baja emisividad+argon 4+4/16/4+4|83.98|190420|3|
~C|diP14G010|m2|Espejo plateado 4 mm.|10.72|200420|3|
~C|diP14W020|m|Sellado con silicona neutra|0.67|281016|3|
~C|diP14W040|ud|Taladro espejo D<10 mm.|0.9|200420|3|
~C|diP14W110|m|Canteado espejo|0.77|200420|3|
~C|diP15AE010|m|Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm²|0.3|101218|3|
~C|diP15AE020|m|Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm²|0.48|101218|3|
~C|diP15AE120|m|Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm²|0.64|101218|3|
~C|diP15AE250|m|Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G1,5 mm²|1.05|101218|3|
~C|diP15AH115|ud|Pequeño material eléctrico|0.06|120813|3|
~C|diP15AZ010|ud|Transformador|44.04|120813|3|
~C|diP15AZ020|ud|Unidad de control con alarma|88.77|120813|3|
~C|diP15AZ030|ud|Pulsador tirador y botón de señal|48.18|120813|3|
~C|diP15AZ040|ud|Botón de cancelación alarma|38.4|120813|3|
~C|diP15FB005|ud|Caja de superficie con puerta opaca 8 ele.|20.34|20915|3|
~C|diP15FD120|ud|Int.aut.diferencial 2x25 A 300 mA AC|74.87|120813|3|
~C|diP15FH270|ud|PIA 2x25A, 6/10kA curva C|56.82|111116|3|
~C|diP15GA040|m|Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu|0.63|120813|3|
~C|diP15GB020|m|Tubo PVC corrugado M 25/gp5|0.14|31013|3|
~C|diP15GB190|m|Corrugado M20|0.25|220313|3|
~C|diP15GB250|m|Corrugado M20 Libre de halogenos|0.74|220313|3|
~C|diP15GB420|m|P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm|0.19|120813|3|
~C|diP15GE010|m|Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos|1|220313|3|
~C|diP15GH185|m|Bandeja de Rejilla 60X200|15.04|120813|3|
~C|diP15GH530|ud|Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x200 mm|3.39|120813|3|
~C|diP15GK015|ud|Caja estanca empotrar enlazable|0.34|120813|3|
~C|diP15GK020|u|Cajas de registro y regletas de conexión|1.55|20915|3|
~C|diP15ME085|ud|Base ench. estanca. bipolar con t.t. ltral.|4.44|120813|3|
~C|diP15ME110|ud|Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)|0.18|120813|3|
~C|diP15ME120|ud|Placa mod.ancho s/garras c/bastidor|0.98|120813|3|
~C|diP15MW120|ud|Interruptor unipolar estanco|4.93|120813|3|
~C|diP15MW130|ud|Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)|0.27|110413|3|
~C|diP15MW140|ud|Placa mod.ancho s/garras c/bastidor|1.43|110413|3|
~C|diP15MW160|ud|Detector de presencia en techo|37.07|120813|3|
~C|diP15T010|ud|Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu|10.5|120813|3|
~C|diP15T050|ud|Registro de comprobación + tapa|12.24|120813|3|
~C|diP16BI461|ud|Downlight  led 3000 lm 19 W  D=265mm. regulable|110.34|101218|3|
~C|diP16E129|ud|Bloque Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1 h  150 lúm LED|37|70515|3|
~C|diP16E281|ud|Ssitema autotest|14.3|280420|3|
~C|diP17JP070|ud|Collarín bajante PVC c/cierre D100mm.|1.14|80813|3|
~C|diP17LP040|ud|Codo 90º polipropileno 32 mm.|1.01|310100|3|
~C|diP17LP120|ud|Te polipropileno 25 mm.|0.75|310100|3|
~C|diP17LP150|ud|Manguito polipropileno 25 mm.|0.6|310100|3|
~C|diP17LP160|ud|Manguito polipropileno 32 mm.|0.74|310100|3|
~C|diP17LT030|m|Tubo polipropil. PN20 25x4,2|2.75|310100|3|
~C|diP17LT040|m|Tubo polipropil. PN20 32x5,4|3.69|310100|3|
~C|diP17PU010|m|Tubo multicapa  16x2 mm|1.72|150908|3|
~C|diP17PU020|m|Tubo multicapa  20x2,25 mm|2.57|150908|3|
~C|diP17PU110|ud|P.p. acces.  16x2|1.37|150908|3|
~C|diP17PU120|ud|P.p. acces.  20x2,25|1.61|150908|3|
~C|diP17SB020|ud|Bote sifón.PVC c/t. inox.5 tomas|8.06|150908|3|
~C|diP17SV070|ud|Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena|3.46|131116|3|
~C|diP17U020|ud|Sumid. sifónico acero inox. 15x15 cm.|50.66|30413|3|
~C|diP17VC020|m|Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm|1.27|250913|3|
~C|diP17VC030|m|Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm|1.59|250913|3|
~C|diP17VC050|m|Tubo PVC evac.serie B j.peg.90mm|2.95|250913|3|
~C|diP17VC060|m|Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm|3.92|250913|3|
~C|diP17VP020|ud|Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm.|0.85|250913|3|
~C|diP17VP030|ud|Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm.|1.42|250913|3|
~C|diP17VP050|ud|Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 90 mm.|2.49|250913|3|
~C|diP17VP060|ud|Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm.|2.61|250913|3|
~C|diP17VP100|ud|Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm.|5.66|250913|3|
~C|diP17VP160|ud|Manguito H-H PVC evac. j.peg. 75 mm.|2.48|250913|3|
~C|diP17XE020|ud|Válvula esfera latón roscar 3/4"|4.97|121218|3|
~C|diP17XE030|ud|Válvula esfera latón roscar 1"|7.96|31012|3|
~C|diP17XH010|ud|Purgador automático 1/8 "|3.82|150908|3|
~C|diP17XR020|ud|Válv.retención latón roscar 3/4"|4.07|121218|3|
~C|diP17XR030|ud|Válv.retención latón roscar 1"|5.43|250313|3|
~C|diP17XT010|ud|Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"|4.74|131116|3|
~C|diP17XW040|ud|Punto de vaciado y válvula 1 "|11.39|211013|3|
~C|diP18CB012|ud|Espejo reclin. marco acero blanco 700x500 mm|159.13|131116|3|
~C|diP18CB410|ud|Barra abatible c/pie acero inox 800 mm|86.28|131116|3|
~C|diP18CW070|ud|Dosif.jabón c/puls 1,2 l. a.inox.|51.73|150908|3|
~C|diP18CW090|ud|Dispen.toalla pleg.c/z. epoxi. bla.|31.4|150908|3|
~C|diP18GL110|ud|Grifo temporizado lavabo|39.25|310100|3|
~C|diP18GS010|ud|Grifo temp.lavabo mezcla gerontológico|149.9|150908|3|
~C|diP18GW010|ud|Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"|1.75|150908|3|
~C|diP18IB060|ud|Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco.Victoria|107.71|270313|3|
~C|diP18IE120|u|Inodoro comp. acces. tanque bajo 360x670 mm apert. frontal|295.91|100815|3|
~C|diP18LP040|ud|Lav.65x53cm.c/ped.blanco|94.22|310100|3|
~C|diP18LX040|ud|Sifón flexible p/lavabo discap.|12.91|310100|3|
~C|diP18LX110|ud|Lavabo mural acces. soporte regul. 640x550 mm|559.77|100815|3|
~C|diP20SCF020|m.|Coquilla elastomérica 18x19 alt. temp.|4.1|301109|3|
~C|diP20SCF050|m.|Coquilla elastomérica 22x25 alt. temp.|6.99|301109|3|
~C|diP21RX060|ud|Rej.p/toma aire. ext. 300x200|22.43|131114|3|
~C|diP22TB030|m|Cable telefónico de 2 pares|0.45|110608|3|
~C|diP22TC195|m|Moldura PVC  tapa ext. 20x75 mm|4.47|111116|3|
~C|diP22TC325|ud|P.P. acces. eleme. acabado 20x75 mm|1.04|111116|3|
~C|diP24AE032|ud|Ascensor elec. 3 paradas 8 pers. 630 kg|20249.49|70118|3|
~C|diP24AE330|ud|Contrato mantenimiento anual v = 1 m/s.|939.41|161014|3|
~C|diP25EI030|l|P. plástica acríl. esponjable mate|1.62|80118|3|
~C|diP25ES010|l|P. plástica ext/int estándar b/c mate|3.56|250913|3|
~C|diP25J030|l|E. laca poliuretano satinada color|10.81|60813|3|
~C|diP25OP020|kg|Masilla ultrafina acabados|1.04|250913|3|
~C|diP25OU060|l|Imp. anticorrosiva sin plomo|6.78|250913|3|
~C|diP25OZ020|l|E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int|6.68|80118|3|
~C|diP25W030|ud|Pequeño material pintura|0.93|80118|3|
~C|diP26Q170|ud|Arqueta llave boca riego|257.17|20413|3|
~C|diP27EA020|ud|Itinerario accesible 320x160 mm|4.18|200913|3|
~C|diP27EA030|ud|Ascensores accesibles 120x120 mm|3.92|200913|3|
~C|diP27EA140|ud|Señal ascensor braille en PVC 150x150 mm|23.48|200815|3|
~C|diP30EV110|ud|Portarrollos industrial a.inox.|36.85|150908|3|
~C|diP30EV380|ud|Pequeño material tornillos tacos|10.62|150908|3|
~C|diP31BM180|ud|Material sanitario|183.32|150908|3|
~C|diP31CB070|m|Valla metálica|1.55|150908|3|
~C|diP31CI010|ud|Extintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B|39.19|150908|3|
~C|diP31IA010|ud|Casco seguridad básico|4.96|150908|3|
~C|diP31IA040|ud|Semi-mascarilla 2 filtros|40.96|150908|3|
~C|diP31IA150|ud|Mascarilla pintura 2 valv.|25.67|150908|3|
~C|diP31IC020|ud|Mono de trabajo poliéster-algodón|21.04|150908|3|
~C|diP31IC050|ud|Mandil cuero para soldador|16.57|310308|3|
~C|diP31IC070|ud|Peto reflectante amarillo/rojo|13.75|150908|3|
~C|diP31IP130|ud|Par zapatos piel plant/metal.|25.4|150908|3|
~C|diP31SB040|ud|Cono balizamiento estándar h=50 cm.|6.17|70118|3|
~C|diP31SV010|ud|Señal peligro 1,35 m.|34.84|150908|3|
~C|diP31SV170|ud|Señal inform. 60x40 cm c/soporte|15.13|150908|3|
~C|diP31W020|ud|Reconocimiento médico básico I|64.77|150908|3|
~C|diP34BB010|ud|Bidón adecuado 220 l|23.5|270422|3|
~C|diP34BB090|ud|Palet zona residuos|6.2|270422|3|
~C|diP34BP340|kg|Tratamiento botes aerosoles|2.31|111109|3|
~C|diR08IRR030|ud|DISTRIBUCIÓN DESDE ARQUETA A CUARTOS HÚMEDOS. EDIF. A Y B|1121.59|220618|EU|
~C|diR08IRR031|ud|DISTRIBUCIÓN DESDE ARQUETA A CUARTOS HÚMEDOS. EDIF. C|1107.61|220618|EU|
~C|diR08IRR032|ud|DISTRIBUCIÓN DESDE ARQUETA A CUARTOS HÚMEDOS. EDIF. D|1050.39|220618|EU|
~C|diS01A010|ud|CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO|5.11|150908|EU|
~C|diS01A030|ud|MONO DE TRABAJO|21.67|150908|EU|
~C|diS01A070|ud|MANDIL SOLDADURA|17.07|310308|EU|
~C|diS01A080|ud|CHALECO REFLECTANTE|14.16|150908|EU|
~C|diS01A120|ud|SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS|14.05|150908|EU|
~C|diS01C050|ud|MASCARILLA PINTURA 2 VALV.|26.44|150908|EU|
~C|diS01H110|ud|PAR ZAPATOS PIEL PLANT/METAL.|26.16|150908|EU|
~C|diS02A010|ud|SEÑAL PELIGRO 1,35 m|35.89|150908|EU|
~C|diS02A170|ud|SEÑAL INFORM.60x40 cm c/SOP.|15.58|150908|EU|
~C|diS02A200|ud|CONO BALIZAMIENTO 50 cm|6.36|70118|EU|
~C|diS02B010|m|VALLA METALICA|1.6|150908|EU|
~C|diS02F030|ud|EXTINTOR POLVO SECO 6 KG|40.37|150908|EU|
~C|diS03E020|ud|RECONOCIMIENTO MEDICO|66.71|150908|EU|
~C|diS03E030|ud|MATERIAL SANITARIO|188.82|150908|EU|
~C|diU01A010|m|LEVANTADO DE BORDILLO|1.46|111116|EU|
~C|diU02BZ010|m3|EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO|24.52|111116|EU|
~C|diU06A040|m|BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x22 cm.|10.63|30118|EU|
~C|diU10C030|ud|ARQUETA EN ACERA EXISTENTE|416.48|20413|EU|
~C|emergencia150lum|ud|BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA SUPERF. LED 150 lúm. AUTOTEST|35.45|271119||
~C|7·3·puestatierra|ud|PUESTA A TIERRA|85|250322|3|
~C|2·0·puestatierra|ud|PUESTA A TIERRA|85|250322||
~C|2·0·recableado+48|ud|RECABLEADO MÁS 48 ELEMENTOS|280|||
~C|7·3·recableado+48|ud|RECABLEADO MÁS 48 ELEMENTOS|280||3|
~C|7·3·rotulacion+48|ud|ROTULACIÓN CUADRO MÁS 48 ELEMENTOS|74|190421|3|
~C|2·0·rotulacion+48|ud|ROTULACIÓN CUADRO MÁS 48 ELEMENTOS|74|190421||
~D|R_A_I_Z##|1#\\1.000\2#\\1.000\3#\\1.000\4#\\1.000\5#\\1.000\6#\\1.000\|
~D|_diE01DEC061|diO01OA060\\0.600\diM06MI010\\0.600\%MAUX002\\0.030\|
~D|_diE01DKW011|diO01OA050\\0.500\diO01OA070\\0.500\%MAUX002\\0.020\|
~D|_diE03M021|diO01OA030\\2.000\diO01OA070\\2.000\diP01MC040\\0.065\diM06CM040\\1.006\diM06MI010\\0.500\%MAUX002\\0.020\|
~D|_diE03ZLRF012|diO01OA030\\2.300\diO01OA060\\2.300\diP01LT020\\0.150\diP01MC040\\0.150\diP04RR070\\2.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|_diE17A001|diO01OB240\\2.000\diO01OB250\\2.000\7·3·adhesivo\\1.000\7·3·rotulacion+48\\1.000\7·3·2x16\\1.000\7·3·puestatierra\\1.000\4x40¶300\\1.000\7·3·recableado+48\\1.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|_diE17A003|diO01OB240\\1.000\diO01OB250\\1.000\2·0·rotulacion+48\\1.000\2·0·puestatierra\\1.000\2X40¶30\\3.000\2X10\\3.000\2·0·2x16\\1.000\emergencia150lum\\1.000\2·0·recableado+48\\1.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|_diE17A004|diO01OB240\\1.000\diO01OB250\\1.000\2·0·adhesivo\\1.000\2·0·rotulacion+48\\1.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|_diE17A005|diO01OB240\\1.000\diO01OB250\\1.000\2·0·adhesivo\\1.000\2·0·rotulacion+48\\1.000\2X40¶30\\1.000\2X10\\2.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|_diE17A006|diO01OB240\\1.500\diO01OB250\\1.500\2·0·adhesivo\\1.000\2·0·rotulacion+48\\1.000\cerradura\\1.000\2x25¶30\\1.000\emergencia150lum\\1.000\2·0·recableado+48\\1.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|_diE17A007|diO01OB240\\1.500\diO01OB250\\1.500\2·0·adhesivo\\1.000\2·0·rotulacion+48\\1.000\cerradura\\1.000\2·0·2x16\\2.000\2·0·recableado+48\\1.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|_diE17A008|diO01OB240\\2.000\diO01OB250\\2.000\2·0·rotulacion+48\\1.000\2X63¶30\\5.000\2X10\\1.000\2·0·recableado+48\\1.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|_diE17A009|diO01OB240\\2.000\diO01OB250\\2.000\2·0·puestatierra\\1.000\2X40¶30\\3.000\2·0·rotulacion+48\\1.000\2·0·recableado+48\\1.000\2·0·adhesivo\\1.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|_diE17A010|diO01OB240\\2.000\diO01OB250\\2.000\2·0·adhesivo\\1.000\2·0·rotulacion+48\\1.000\2X40¶30\\3.000\2·0·2x16\\2.000\2X25\\1.000\2·0·recableado+48\\1.000\2·0·puestatierra\\1.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|_diE17A011|diO01OB240\\2.000\diO01OB250\\2.000\2·0·adhesivo\\1.000\2·0·rotulacion+48\\1.000\2X25\\1.000\2x25¶300\\1.000\2·0·2x16\\1.000\cerradura\\1.000\2·0·recableado+48\\1.000\CANAL\\8.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|_diE17A012|diO01OB240\\1.500\diO01OB250\\1.500\2·0·adhesivo\\1.000\2·0·rotulacion+48\\1.000\2·0·2x16\\1.000\2·0·recableado+48\\1.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|_diE17A013|diO01OB240\\2.000\diO01OB250\\2.000\2·0·adhesivo\\1.000\2·0·rotulacion+48\\1.000\2·0·recableado+48\\1.000\2X40¶30\\1.000\2X10\\1.000\2·0·2x16\\2.000\emergencia150lum\\2.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|_diE17A014|diO01OB240\\1.000\diO01OB250\\1.000\2·0·recableado+48\\1.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|_diE17A015|_boletín\\1.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|_diE17A016|_boletín1\\1.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|_diE17A017|diO01OB240\\0.300\emergencia150lum\\1.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|_diE20NTM011|diO01OB200\\3.000\diO01OB210\\3.000\diP17PU020\\3.750\diP20SCF050\\1.900\diP17PU010\\3.800\diP20SCF020\\1.900\diP17PU110\\2.000\diP17PU120\\2.000\diP15GB190\\3.800\diP17SB020\\0.500\diP17VC020\\2.000\diP17VC030\\2.000\diP17VP020\\0.500\diP17VP030\\0.500\diP17PU110\\1.000\%PM1\\0.200\%MAUX002\\0.030\|
~D|_diE20NTM012|diO01OB200\\3.000\diO01OB210\\3.000\diP17PU020\\3.750\diP17PU010\\3.800\diP17PU110\\2.000\diP17PU120\\2.000\diP17VC060\\1.200\%PM1\\0.200\%MAUX002\\0.030\|
~D|_diE20WBV042|diO01OA030\\2.000\diO01OB200\\2.000\diP17VC050\\2.000\diP17VP050\\2.000\diP17VP160\\2.000\diP21RX060\\1.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|1#|1.1#\\1.000\1.2#\\1.000\1.3#\\1.000\1.4#\\1.000\1.5#\\1.000\1.6#\\1.000\|
~D|1.1#|2·1·diE01DPP050\\205.290\diE01DPS010\\148.600\diE01DPW020\\89.550\diU01A010\\22.800\diE01DKW010\\47.750\diE01DM080\\1.100\_diE01DKW011\\2.000\diE01DSR030\\42.170\diE01DM030\\10.520\diE02CA020\\19.150\diU02BZ010\\45.740\diE02SAC010\\5.360\diE02SZ060\\8.450\diE02AM090\\3.000\|
~D|1.2#|diE04CML010\\9.050\diE04CA010\\36.060\diE07LP060\\112.950\diE08PFE010\\148.060\diE07WT010\\151.450\diE07WP020\\4.800\diE04SA050\\26.430\diE11CS060\\20.000\|
~D|1.3#|diU06A040\\29.500\diCPL020\\64.850\diE11CS015\\205.590\diE11ZP030\\70.380\|
~D|1.4#|diE15DBH040\\168.650\diE15DBP020\\245.940\diE07RE080\\112.800\|
~D|1.5#|diE03ALRF050\\1.000\diE03OEP030\\7.000\_diE03M021\\2.000\diU10C030\\1.000\diE03ENH090\\5.100\_diE03ZLRF012\\2.000\diE03EUF040\\3.000\_diE20WBV042\\3.000\|
~D|1.6#|diE27HE010\\234.710\diE27GA010\\48.390\|
~D|2#|2.1#\\1.000\2.2#\\1.000\2.3#\\1.000\2.4#\\1.000\2.5#\\1.000\2.6#\\1.000\2.7#\\1.000\|
~D|2.1#|diE01DFL040\\2.200\diE01DFB010\\142.410\diE01DEA010\\180.710\2·0·diE01DPP050\\94.400\_diE01DEC061\\94.400\diE01DPW040\\94.400\diE01DEC050\\180.710\diE01DKA020\\4.000\diE01DKM010\\48.400\diE01DET020\\27.790\diE01DIE010\\22.000\diE01DIE020\\25.000\diE01DIF010\\39.000\diE01DIF050\\5.000\diE01DIF070\\117.000\diE01DIS030\\6.000\|
~D|2.2#|diE07TNS070\\142.910\diE08PEM060\\87.910\diE07RC050\\8.000\diE07RC010\\27.400\diE07WA010\\1.000\diE07WA020\\1.000\|
~D|2.3#|diE11R030\\94.400\diE11EP020\\94.400\diE12AC070\\299.510\diE11W010\\6.000\|
~D|2.4#|diE08TAM050\\94.400\diE08TAW135\\2.110\diE27EPA030\\281.180\diCCV020\\14.000\diE21M060\\15.000\diE21M070\\15.000\diE28ZV140\\13.000\|
~D|2.5#|diE13EPL205\\15.400\diE13EPL215\\4.180\diE13EZ120\\11.000\diE13B105\\17.000\diE16J020\\14.040\diE15WW060\\9.000\diE14ALF010\\1.350\diE14ALA010\\2.000\diE14ALL010\\0.650\diE16EB100\\4.000\|
~D|2.6#|_diE20NTM011\\18.000\_diE20NTM012\\18.000\diE20WBV060\\16.000\diE03EUA020\\12.000\diE21ANB040\\13.000\diE21ANS110\\5.000\diE21AAB210\\10.000\diE21AAL110\\5.000\diE21AAJ010\\5.000\diE21ALA040\\13.000\diE21G020\\13.000\diR08IRR030\\2.000\diR08IRR031\\1.000\diR08IRR032\\1.000\|
~D|2.7#|diE17CIT105\\125.000\diE17CIT100\\330.000\diE17MS085\\12.000\diE17MS140\\29.000\diE17MS160\\12.000\diE17MS220\\5.000\diE17MS260\\17.000\diE17XD040\\50.000\diE17Y010\\5.000\diE18IMW290\\38.000\diE18G131\\16.000\|
~D|3#|diE01DIT015\\1.000\2·0·diE01DPP050\\9.500\diE25O010\\3.000\diE25O020\\3.000\diE25O050\\1.000\diE25O070\\1.000\diE25O080\\1.000\diE25TA312\\1.000\diCPL020\\9.500\diE27EPA030\\142.680\diCCB010\\3.000\diCCV030\\3.000\|
~D|4#|4.1#\\1.000\4.2#\\1.000\4.3#\\1.000\4.4#\\1.000\4.5#\\1.000\4.6#\\1.000\|
~D|4.1#|_diE17A001\\1.000\_diE17A003\\1.000\|
~D|4.2#|_diE17A005\\1.000\_diE17A004\\1.000\|
~D|4.3#|_diE17A006\\1.000\_diE17A007\\1.000\_diE17A008\\1.000\|
~D|4.4#|_diE17A009\\1.000\_diE17A010\\1.000\|
~D|4.5#|_diE17A011\\1.000\_diE17A012\\1.000\_diE17A013\\1.000\|
~D|4.6#|_diE17A014\\1.000\_diE17A015\\1.000\_diE17A016\\13.000\_diE17A017\\120.000\|
~D|5#|diS01A030\\10.000\diS01A010\\10.000\diS01A070\\2.000\diS01A080\\10.000\diS01A120\\10.000\diS01C050\\10.000\diS01H110\\10.000\diS02A010\\4.000\diS02A170\\4.000\diS02A200\\4.000\diS02B010\\125.000\diS02F030\\1.000\diS03E020\\10.000\diS03E030\\1.000\|
~D|6#|diG02A100\\84.360\diG02B030\\84.360\diG03A010\\275.000\diG03BA090\\222.500\diG03BB010\\222.500\diG03CA010\\52.500\diG03BB020\\52.500\diG04A100\\4.000\|
~D|diA00E020|diO01OA070\\0.160\diP01AG090\\0.160\diM08RI020\\\|
~D|diA01A030|diO01OA070\\2.500\diP01CY010\\0.850\diP01DA130\\0.600\|
~D|diA01A035|diO01OA070\\2.500\diP01CY020\\0.810\diP01DA130\\0.650\|
~D|diA01L020|diO01OA070\\1.178\diP01CC030\\0.425\diP01DA130\\0.850\|
~D|diA02A022|diO01OA070\\1.500\diP01CC030\\0.270\diP01AA050\\1.090\diP01DA130\\0.255\|
~D|diA02A051|diO01OA070\\1.700\diP01CC030\\0.450\diP01AA020\\1.174\diP01DA130\\0.146\diM03HH010\\0.400\|
~D|diA02A060|diO01OA070\\1.700\diP01CC030\\0.380\diP01AA020\\1.000\diP01DA130\\0.260\diM03HH010\\0.400\|
~D|diA02A070|diO01OA070\\1.700\diP01CC030\\0.350\diP01AA020\\1.010\diP01DA130\\0.255\diM03HH010\\0.400\|
~D|diA02A080|diO01OA070\\1.700\diP01CC030\\0.270\diP01AA020\\1.090\diP01DA130\\0.255\diM03HH010\\0.400\|
~D|diA02A225|diO01OA060\\1.820\diP01CC020\\0.420\diP01AA020\\0.950\diP01DA130\\0.260\diP01DA030\\1.700\diM03HH010\\0.410\|
~D|diA03A000|diO01OA030\\0.250\diO01OA070\\0.250\diM11HV060\\0.250\%PM0200\\0.020\|
~D|diA03C020|diO01OB040\\0.010\diO01OB050\\0.010\diP03AM030\\1.200\diP03AA010\\0.006\|
~D|diA03H090|diO01OA070\\0.834\diP01CC030\\0.340\diP01AA030\\0.617\diP01AG010\\1.292\diP01DA130\\0.180\diM03HH020\\0.550\|
~D|diA03M015|diO01OA030\\0.288\diO01OA070\\0.288\diM11HV030\\0.288\diP01HA010\\1.050\|
~D|diA03R030|diO01OB040\\0.011\diO01OB050\\0.011\diP03ACC030\\1.050\diP03AA010\\0.006\|
~D|diA07E020|diO01OB240\\0.120\diO01OB250\\0.120\diP15GB020\\1.000\diP15GA040\\3.000\diP15GK020\\0.200\|
~D|diA07T010|diO01OB270\\0.100\diO01OB290\\0.050\diP22TC195\\1.000\diP22TC325\\1.000\|
~D|diA07T020|diO01OB270\\0.030\diO01OB280\\0.030\diP22TB030\\1.000\diP15AH115\\1.000\|
~D|diA10A040|diO01OA030\\0.300\diO01OA060\\0.150\diA02A060\\0.050\|
~D|diA12M025|diO01OB190\\0.150\diP11PP050\\4.800\|
~D|diA12M027|diO01OB190\\0.150\diP11PP050\\5.200\|
~D|diCCB010|diO01OA070\\0.015\diP27EA140\\1.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|diCCV020|diO01OA070\\0.010\diP27EA020\\1.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|diCCV030|diO01OA070\\0.010\diP27EA030\\1.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|diCPL020|diO01OA090\\0.420\diP01HM010\\\diP08XVH110\\1.050\diA01L020\\0.001\diA02A080\\0.035\diP08XW010\\1.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE01DEA010|diO01OA060\\0.300\diM06MI010\\0.200\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE01DEC050|diO01OA060\\0.360\diM06MI010\\0.300\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE01DET020|diO01OA070\\0.345\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE01DFB010|diO01OA070\\0.360\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE01DFL040|diO01OA070\\0.920\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE01DIE010|diO01OB260\\0.200\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE01DIE020|diO01OB260\\0.200\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE01DIF010|diO01OB210\\0.495\diO01OA070\\0.495\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE01DIF050|diO01OB210\\1.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE01DIF070|diO01OB230\\0.200\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE01DIS030|diO01OA040\\0.160\diO01OA070\\0.200\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE01DIT015|diO01OA030\\6.175\diO01OA060\\6.175\diO01OB160\\6.175\diO01OB170\\6.175\diP01U280\\1.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE01DKA020|diO01OA050\\0.240\diO01OA070\\0.240\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE01DKM010|diO01OA050\\0.320\diO01OA070\\0.320\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE01DKW010|diO01OA050\\0.224\diO01OA070\\0.224\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE01DM030|diO01OA060\\6.150\diO01OA070\\0.800\diM06CM040\\0.800\diM06MP020\\0.800\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE01DM080|diO01OA060\\6.500\diO01OB040\\1.300\diM06CM040\\1.000\diM06MP020\\4.000\diM12O010\\1.200\%MAUX002\\0.020\|
~D|2·1·diE01DPP050|diO01OA070\\0.400\|
~D|2·0·diE01DPP050|diO01OA070\\0.400\diM06MI010\\0.200\|
~D|2·1·diE01DPP050|diM06MI010\\0.200\%MAUX002\\0.020\|
~D|2·0·diE01DPP050|%MAUX002\\0.020\|
~D|diE01DPS010|diO01OA060\\0.400\diO01OA070\\0.400\diM06CM030\\0.200\diM06MR030\\0.200\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE01DPW020|diO01OA040\\0.440\diO01OA070\\0.440\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE01DPW040|diO01OA070\\0.120\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE01DSR030|diO01OA060\\0.480\diO01OA070\\0.480\diM06MR010\\0.300\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE02AM090|diO01OB380\\0.500\diM11MM020\\0.200\diM05PN020\\0.500\diM07CB020\\2.000\diM07N030\\7.000\%MAUX002\\0.010\|
~D|diE02CA020|diO01OA070\\1.550\%MAUX002\\\|
~D|diE02SAC010|diO01OA070\\0.085\diP01AF050\\1.700\diM08N020\\0.015\diM08RN060\\0.095\diM08CA020\\0.020\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE02SZ060|diO01OA070\\0.450\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE03ALRF050|diO01OA030\\2.390\diO01OA060\\2.390\diP01HM010\\0.036\diP01LT020\\0.082\diP01MC040\\0.040\diP01MC020\\0.025\diP02EAF040\\1.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE03ENH090|diO01OA030\\0.150\diO01OA050\\0.150\diP01AA020\\0.050\diP01HM010\\0.040\diP02ECH090\\1.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE03EUA020|diO01OB200\\0.304\diP17U020\\1.000\diP01DA150\\1.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE03EUF040|diO01OB200\\0.361\diO01OB210\\0.209\diP02EDF040\\1.000\%PM0150\\0.015\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE03OEP030|diO01OA030\\0.100\diO01OA060\\0.100\diP01AA020\\0.244\diP02CVM020\\0.330\diP02CVW010\\0.004\diP02TVO010\\1.050\%MAUX002\\0.010\|
~D|diE04CA010|diA03M015\\1.050\diA03R030\\40.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE04CML010|diP01HM015\\1.050\diA03A000\\1.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE04SA050|diO01OA030\\0.072\diO01OA070\\0.072\diP01HA021\\0.155\diA00E020\\1.000\diA03C020\\1.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE07LP060|diO01OA030\\0.650\diO01OA070\\0.650\diP01LT020\\0.104\diP01MC040\\0.054\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE07RC010|diO01OA030\\0.240\diO01OA050\\0.120\diP01U070\\0.105\diA01A030\\0.009\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE07RC050|diO01OA040\\0.320\diO01OA070\\0.160\diA02A060\\0.006\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE07RE080|diO01OA030\\0.250\diO01OA060\\0.125\diA01A030\\0.007\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE07TNS070|diO01OA030\\0.500\diO01OA050\\0.500\diP04PY090\\2.100\diP04PY050\\2.100\diP07TW087\\1.050\diP04PW375\\1.000\diP04PW280\\0.900\diP04PW240\\3.330\diP04PW060\\0.625\diP04PW065\\0.625\diP04PW010\\6.300\diP04PW140\\20.000\diP04PW150\\40.000\diP04PW110\\4.000\%PM0050\\0.005\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE07WA010|diO01OA030\\3.900\diO01OA070\\9.600\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE07WA020|diO01OA040\\1.950\diO01OA070\\4.950\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE07WP020|diO01OA030\\0.385\diO01OA070\\0.190\diP01LT020\\0.026\diA02A080\\0.020\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE07WT010|diO01OA030\\0.650\diO01OA050\\0.650\diP03ALP010\\6.240\diP01LG090\\4.000\diP03AM090\\1.150\diP03ACC005\\10.900\diA02A080\\0.010\diA03H090\\0.020\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE08PEM060|diO01OB140\\0.260\diO01OA070\\0.260\diM11V090\\0.200\diA01A030\\0.015\diA01A035\\0.003\diP04RW061\\0.215\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE08PFE010|diO01OA030\\0.400\diO01OA060\\0.400\diP04RW110\\0.150\diP04RW040\\0.210\diA02A225\\0.020\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE08TAM050|diO01OB180\\0.230\diO01OB190\\0.230\diP04TF050\\1.050\diP04TW005\\0.400\diP04TW015\\0.840\diP04TW025\\1.670\diP04TW027\\0.840\diP04TW175\\0.700\diP04TW250\\0.700\%PM0050\\0.005\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE08TAW135|diO01OB140\\0.400\diO01OB150\\0.400\diP04PY030\\1.050\diP04PW060\\0.313\diP04PW010\\2.100\diP04TW040\\2.100\diP04TW090\\2.100\diP04TW100\\0.533\diP04TW110\\0.533\diP04PW120\\10.000\diP04PW130\\5.000\diP04PW040\\0.178\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE11CS015|diO01OA090\\0.150\diP08XVL030\\1.000\diA02A070\\0.040\diP01FJ110\\1.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE11CS060|diO01OA030\\0.085\diO01OA070\\0.085\diP08C080\\1.000\diP08C090\\1.000\diP08C070\\0.300\diP08C060\\17.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE11EP020|diO01OB100\\0.250\diO01OB110\\0.250\diP08EPO020\\1.050\diP01FA130\\4.000\diP01FJ010\\0.300\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE11R030|diO01OA030\\0.266\diO01OA050\\0.266\diA02A080\\0.050\%MAUX002\\0.030\|
~D|diE11W010|diO01OA030\\0.100\diO01OA070\\0.050\diP08WB010\\1.040\diP08MA020\\0.100\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE11ZP030|diO01OA030\\0.400\diO01OA070\\0.200\diP08TP025\\1.050\diA02A022\\0.020\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE12AC070|diO01OB100\\0.250\diO01OB110\\0.250\diP09ABC041\\1.050\diP01FA100\\1.000\diP01FJ040\\0.320\diP09ABC150\\0.250\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE13B105|diO01OB180\\1.250\diO01OB190\\1.250\diP11B035\\1.800\diP11B040\\2.800\diP11B050\\0.850\%PM1\\0.010\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE13EPL205|diO01OB180\\1.262\diO01OB190\\1.060\diP11C205\\1.000\diA12M025\\0.625\diP11RB240\\1.780\diP11PD170\\3.000\diP11RM010\\0.625\diP11RW170\\0.625\diP11RW140\\0.300\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE13EPL215|diO01OB180\\1.262\diO01OB190\\1.060\diP11C205\\1.000\diA12M027\\0.415\diP11RB240\\2.500\diP11PD170\\2.167\diP11RM010\\0.833\diP11RW170\\0.415\diP11RW140\\0.300\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE13EZ120|diO01OB180\\0.900\diO01OB190\\0.900\diP11C270\\1.000\diA12M025\\0.625\diP11PD170\\3.000\diP11RM010\\0.625\diP11RW030\\1.000\diP11RW040\\1.700\diP11RW025\\1.000\diP11RW140\\0.600\diP11RW150\\1.000\diP11C300\\0.500\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE14ALA010|diO01OB160\\0.200\diO01OB170\\0.100\diP12ALR010\\1.000\diP12AW010\\4.000\diP12AAA060\\2.000\%PM0100\\0.010\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE14ALF010|diO01OB160\\0.600\diO01OB170\\0.600\diP12AW010\\4.000\diP12ALF040\\1.000\diP14W020\\4.000\diP12AAA060\\2.000\%PM0100\\0.010\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE14ALL010|diO01OB160\\0.300\diO01OB170\\0.150\diP12AW010\\4.000\diP12ALL010\\1.000\diP12AAA060\\2.000\%PM0100\\0.010\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE15DBH040|diO01OB160\\0.400\diO01OB170\\0.400\diP13BH020\\1.050\diA10A040\\1.000\%PM0100\\0.010\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE15DBP020|diO01OB160\\0.195\diO01OB170\\0.195\diP13BP020\\1.050\diP25OU060\\0.050\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE15WW060|diO01OB170\\0.095\diP13WW040\\1.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE16EB100|diO01OB320\\0.500\diP14EB100\\1.006\diP14W020\\4.000\%PM0100\\0.010\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE16J020|diO01OB320\\0.730\diP14G010\\1.006\diP14W110\\4.000\diP14W040\\4.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE17CIT100|diO01OB240\\0.100\diP15AE250\\1.000\diP15GB250\\1.000\diP15GB420\\1.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE17CIT105|diO01OB240\\0.100\diP15AE120\\3.000\diP15GB250\\1.000\diP15GB420\\1.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE17MS085|diO01OB240\\0.100\diO01OB260\\0.100\diP15GK015\\1.000\diP15ME085\\1.000\diP15ME110\\1.000\diP15ME120\\1.000\%PM0150\\0.015\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE17MS140|diO01OB240\\0.100\diO01OB260\\0.100\diP15AE010\\30.000\diP15GE010\\10.000\diP15GB420\\8.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE17MS160|diO01OB240\\0.100\diO01OB260\\0.100\diP15AE020\\36.000\diP15GE010\\12.000\diP15GB420\\8.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE17MS220|diO01OB260\\0.100\diP15GK015\\1.000\diP15MW120\\1.000\diP15MW130\\1.000\diP15MW140\\1.000\%PM0150\\0.015\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE17MS260|diO01OB240\\0.100\diP15MW160\\1.000\%PM0150\\0.015\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE17XD040|diO01OB240\\0.300\diO01OB260\\0.100\diP15GH185\\1.000\diP15GH530\\1.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE17Y010|diO01OB240\\3.000\diO01OB260\\3.000\diP15AZ010\\1.000\diP15AZ020\\1.000\diP15AZ030\\1.000\diP15AZ040\\1.000\diP15GE010\\95.000\diP15AE010\\95.000\diP15GB420\\95.000\%PM0150\\0.015\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE18G131|diO01OB240\\0.300\diP16E129\\1.000\diP16E281\\1.000\%PM0100\\0.010\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE18IMW290|diO01OB240\\0.300\diP16BI461\\1.000\%PM0100\\0.010\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE20WBV060|diO01OB200\\0.150\diP17JP070\\0.750\diP17VC060\\1.250\diP17VP060\\0.500\diP17VP100\\0.300\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE21AAB210|diO01OA030\\0.400\diM12T070\\0.400\diP18CB410\\1.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE21AAJ010|diO01OA030\\0.250\diM12T070\\0.250\diP18CB012\\1.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE21AAL110|diO01OB200\\1.100\diP18LX110\\1.000\diP17XT010\\2.000\diP17SV070\\1.000\diP18LX040\\1.000\diP18GS010\\1.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE21ALA040|diO01OB200\\1.100\diP17XT010\\2.000\diP18LP040\\1.000\diP17SV070\\1.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE21ANB040|diP18IB060\\1.000\diO01OB200\\1.300\diP17XT010\\1.000\diP18GW010\\1.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE21ANS110|diO01OB200\\1.300\diP18IE120\\1.000\diP17XT010\\1.000\diP18GW010\\1.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE21G020|diO01OB200\\0.200\diP18GL110\\1.000\diP18GW010\\1.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE21M060|diO01OA030\\0.300\diP18CW070\\1.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE21M070|diO01OA030\\0.300\diP18CW090\\1.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE25O010|diO01OA030\\8.000\diO01OA070\\8.000\diM12W130\\0.500\diM06MI020\\1.500\diP03EW020\\3.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE25O020|diO01OB140\\4.000\diO01OA070\\2.000\diA01A030\\0.050\diA01A035\\0.015\diP04RW050\\6.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE25O050|diA07T010\\25.000\diA07T020\\25.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE25O070|diO01OB240\\8.000\diO01OB260\\8.000\diP15FB005\\1.000\diP15FD120\\1.000\diP15FH270\\1.000\diA07E020\\25.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE25O080|diO01OA030\\4.000\diO01OB260\\4.000\diA02A080\\0.025\diP15T010\\1.000\diP15T050\\1.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE25TA312|diO01OB420\\70.000\diO01OB430\\70.000\diP24AE032\\1.000\diP24AE330\\1.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE27EPA030|diO01OB300\\0.100\diO01OB310\\0.050\diP25OZ020\\0.070\diP25OP020\\0.060\diP25EI030\\0.300\%PM0200\\0.020\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE27GA010|diO01OB300\\0.150\diO01OB310\\0.150\diP25OZ020\\0.070\diP25ES010\\0.300\diP25W030\\0.080\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE27HE010|diO01OB300\\0.350\diP25OU060\\0.350\diP25J030\\0.200\%PM0200\\0.020\%MAUX002\\0.020\|
~D|diE28ZV140|diO01OA090\\0.250\diP30EV110\\1.000\diP30EV380\\1.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|diG02A100|diM05EN030\\0.100\diM07CB050\\0.200\%MAUX002\\0.030\|
~D|diG02B030|diM07N035\\1.000\%MAUX002\\0.030\|
~D|diG03A010|diO01OA070\\1.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|diG03BA090|diM05EN030\\0.120\diM07CB050\\0.270\%MAUX002\\0.030\|
~D|diG03BB010|diM07N100\\1.000\%MAUX002\\0.030\|
~D|diG03BB020|diM07N105\\1.000\%MAUX002\\0.030\|
~D|diG03CA010|diO01OA070\\0.160\diM05PN010\\0.016\diM07CB020\\0.240\%MAUX002\\0.030\|
~D|diG04A100|diO01OA070\\0.100\diP34BB010\\1.000\diP34BB090\\0.500\diP34BP340\\1.000\%MAUX002\\0.030\|
~D|diO01OA090|diO01OA030\\1.000\diO01OA050\\1.000\diO01OA070\\0.500\|
~D|diR08IRR030|diO01OB200\\12.000\diO01OB210\\12.000\diO01OB230\\8.000\diO01OA060\\8.000\diP17LP040\\3.000\diP17LP160\\1.000\diP17LT040\\32.000\diP17LP120\\2.000\diP17LP150\\1.000\diP17LT030\\20.000\diP07CE055\\32.000\diP07CE045\\2.000\diP07CE150\\0.100\diP17XE030\\2.000\diP17XE020\\2.000\diP17XH010\\2.000\diP17XR030\\2.000\diP17XR020\\1.000\diP17XW040\\1.000\diM06MI010\\5.000\diM12T020\\5.000\diM06CH010\\5.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|diR08IRR031|diO01OB200\\12.000\diO01OB210\\12.000\diO01OB230\\8.000\diO01OA060\\8.000\diP17LP040\\3.000\diP17LP160\\1.000\diP17LT040\\25.000\diP17LP120\\2.000\diP17LP150\\1.000\diP17LT030\\20.000\diP07CE055\\25.000\diP07CE045\\20.000\diP07CE150\\0.100\diP17XE030\\2.000\diP17XE020\\2.000\diP17XH010\\2.000\diP17XR030\\2.000\diP17XR020\\1.000\diP17XW040\\1.000\diM06MI010\\5.000\diM12T020\\5.000\diM06CH010\\5.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|diR08IRR032|diO01OB200\\12.000\diO01OB210\\12.000\diO01OB230\\8.000\diO01OA060\\8.000\diP17LP040\\3.000\diP17LP160\\1.000\diP17LT040\\15.000\diP17LP120\\2.000\diP17LP150\\1.000\diP17LT030\\20.000\diP07CE055\\15.000\diP07CE045\\20.000\diP07CE150\\0.100\diP17XE030\\2.000\diP17XE020\\2.000\diP17XH010\\2.000\diP17XR030\\2.000\diP17XR020\\1.000\diP17XW040\\1.000\diM06MI010\\5.000\diM12T020\\5.000\diM06CH010\\5.000\%MAUX002\\0.020\|
~D|diS01A010|diP31IA010\\1.000\%MAUX002\\0.030\|
~D|diS01A030|diP31IC020\\1.000\%MAUX002\\0.030\|
~D|diS01A070|diP31IC050\\1.000\%MAUX002\\0.030\|
~D|diS01A080|diP31IC070\\1.000\%MAUX002\\0.030\|
~D|diS01A120|diP31IA040\\0.333\%MAUX002\\0.030\|
~D|diS01C050|diP31IA150\\1.000\%MAUX002\\0.030\|
~D|diS01H110|diP31IP130\\1.000\%MAUX002\\0.030\|
~D|diS02A010|diP31SV010\\1.000\%MAUX002\\0.030\|
~D|diS02A170|diP31SV170\\1.000\%MAUX002\\0.030\|
~D|diS02A200|diP31SB040\\1.000\%MAUX002\\0.030\|
~D|diS02B010|diP31CB070\\1.000\%MAUX002\\0.030\|
~D|diS02F030|diP31CI010\\1.000\%MAUX002\\0.030\|
~D|diS03E020|diP31W020\\1.000\%MAUX002\\0.030\|
~D|diS03E030|diP31BM180\\1.000\%MAUX002\\0.030\|
~D|diU01A010|diO01OA070\\0.054\diM06CM020\\0.050\diM06MI030\\0.050\diM05RN020\\0.009\%MAUX002\\0.020\|
~D|diU02BZ010|diO01OA070\\1.000\diM06CM020\\1.000\diM06MI030\\1.000\diM05PN010\\0.050\%MAUX002\\0.020\|
~D|diU06A040|diO01OA030\\0.120\diO01OA070\\0.120\diP08XBH040\\1.000\diA02A051\\0.008\diP01HM010\\0.040\%MAUX002\\0.020\|
~D|diU10C030|diO01OA090\\3.200\diP26Q170\\1.000\%MAUX002\\0.020\|
~M|1.1#\2·1·diE01DPP050|1\1\1|205.29|\RAMPA 1\1\2.57\5.50\\\RAMPA 2\1\80.95\1.00\\\RAMPA 3\1\29.95\1.00\\\RAMPA 4\1\21.50\1.00\\\RAMPA 5\1\33.90\1.00\\\RAMPA 6 y 7\1\24.85\1.00\\|
~M|1.1#\diE01DPS010|1\1\2|148.60|\RAMPA 1\1\2.57\1.80\\\RAMPA 2\1\66.27\1.00\\\RAMPA 3\1\15.15\1.00\\\RAMPA 4\1\17.40\1.00\\\RAMPA 6 y 7\1\24.85\1.00\\\RAMPA 8\1\20.30\1.00\\|
~M|1.1#\diE01DPW020|1\1\3|89.55|\RAMPA 1\1\2.57\\\\RAMPA 2\1\7.80\\\\\1\6.35\\\\\1\7.25\\\\\1\6.05\\\\\1\6.70\\\\\1\5.74\\\\RAMPA 3\1\7.80\\\\\1\6.35\\\\\1\7.25\\\\\1\6.05\\\\\1\6.70\\\\\1\5.74\\\\RAMPA 5\4\1.80\\\|
~M|1.1#\diU01A010|1\1\4|22.80|\RAMPA 6 y 7\1\8.00\\\\\1\8.90\\\\\1\5.90\\\|
~M|1.1#\diE01DKW010|1\1\5|47.75|\RAMPA 2\1\14.25\\\\RAMPA 4\1\2.25\\\\RAMPA 5\1\20.00\\\\RAMPA 6 y 7\1\1.80\\\\\1\8.20\\\\RAMPA 8\1\1.25\\\|
~M|1.1#\diE01DM080|1\1\6|1.10|\RAMPA 4\2\1.60\0.25\1.00\\RAMPA 7\1\1.20\0.25\1.00\|
~M|1.1#\_diE01DKW011|1\1\7|2.00|\\1\2.00\\\|
~M|1.1#\diE01DSR030|1\1\8|42.17|\RAMPA 2\1\2.00\1.25\\\\1\14.25\1.20\\\\1\6.60\0.90\\\RAMPA 3\1\2.63\0.90\\\RAMPA 7\1\8.15\1.75\\|
~M|1.1#\diE01DM030|1\1\9|10.52|\RAMPA 2\2\1.25\0.40\0.40\\\2\14.25\0.40\0.40\\\2\6.60\0.40\0.40\\RAMPA 3\2\2.63\0.40\0.40\\RAMPA 7\2\8.15\0.40\0.40\|
~M|1.1#\diE02CA020|1\1\10|19.15|\RAMPA 6\1\15.20\3.15\0.40\|
~M|1.1#\diU02BZ010|1\1\11|45.74|\RAMPA 2\2\21.75\0.50\0.50\\\1\13.05\0.50\0.50\\\1\27.15\0.50\0.50\\\1\1.35\0.50\0.50\\RAMPA 3\2\4.25\0.50\0.50\\\2\6.16\0.50\0.50\\\2\0.90\0.50\0.50\\RAMPA 4\2\11.60\0.50\0.50\\RAMPA 7\2\8.55\0.50\0.50\\\1\1.50\0.50\0.50\\RAMPA 8\2\7.70\0.50\0.50\\\2\6.45\0.50\0.50\\\1\2.55\0.50\0.50\\Saneamiento\1\4.00\0.30\0.30\\\1\3.00\0.30\0.30\|
~M|1.1#\diE02SAC010|1\1\12|5.36|\RAMPA 1\1\2.57\1.80\0.15\\RAMPA 6\1\31.15\1.00\0.15\|
~M|1.1#\diE02SZ060|1\1\13|8.45|\RAMPA 6\1\19.54\1.00\0.40\\Saneamiento\1\4.00\0.30\0.30\\\1\3.00\0.30\0.30\|
~M|1.1#\diE02AM090|1\1\14|3.00|\\3\\\\|
~M|1.2#\diE04CML010|1\2\1|9.05|\RAMPA 2\2\21.75\0.50\0.10\\\1\13.05\0.50\0.10\\\1\27.15\0.50\0.10\\\1\1.35\0.50\0.10\\RAMPA 3\2\4.25\0.50\0.10\\\2\6.16\0.50\0.10\\\2\0.90\0.50\0.10\\RAMPA 4\2\11.60\0.50\0.10\\RAMPA 7\2\8.55\0.50\0.10\\\1\1.50\0.50\0.10\\RAMPA 8\2\7.70\0.50\0.10\\\2\6.45\0.50\0.10\\\1\2.55\0.50\0.10\|
~M|1.2#\diE04CA010|1\2\2|36.06|\RAMPA 2\2\21.75\0.50\0.40\\\1\13.05\0.50\0.40\\\1\27.15\0.50\0.40\\\1\1.35\0.50\0.40\\RAMPA 3\2\4.25\0.50\0.40\\\2\6.16\0.50\0.40\\\2\0.90\0.50\0.40\\RAMPA 4\2\11.60\0.50\0.40\\RAMPA 7\2\8.55\0.50\0.40\\\1\1.50\0.50\0.40\\RAMPA 8\2\7.70\0.50\0.40\\\2\6.45\0.50\0.40\\\1\2.55\0.50\0.40\|
~M|1.2#\diE07LP060|1\2\3|112.95|\RAMPA 2\2\21.75\0.50\\\\2\13.05\1.00\\\\1\14.10\0.50\\\\1\1.35\1.00\\\RAMPA 3\2\4.25\0.50\\\\2\3.00\0.50\\\\2\3.20\1.00\\\\2\0.90\0.50\\\RAMPA 4\2\11.60\0.50\\\RAMPA 7\2\6.00\0.50\\\\2\2.55\1.00\\\\1\1.50\1.00\\\RAMPA 8\2\1.25\1.00\\\\4\6.45\0.50\\\\1\2.55\1.00\\|
~M|1.2#\diE08PFE010|1\2\4|148.06|\RAMPA 2\2\21.75\0.50\\\\2\13.05\1.00\\\\2\14.10\0.50\\\\2\1.35\1.00\\\RAMPA 3\3\4.25\0.50\\\\3\3.00\0.50\\\\3\3.20\1.00\\\\2\0.90\0.50\\\RAMPA 4\3\11.60\0.50\\\RAMPA 7\3\6.00\0.50\\\\3\2.55\1.00\\\\2\1.50\1.00\\\RAMPA 8\3\1.25\1.00\\\\5\6.45\0.50\\\\2\2.55\1.00\\|
~M|1.2#\diE07WT010|1\2\5|151.45|\RAMPA 2\1\81.10\\\\RAMPA 3\1\15.95\\\\RAMPA 4\1\18.50\\\\RAMPA 7\1\17.20\\\\RAMPA 8\1\18.70\\\|
~M|1.2#\diE07WP020|1\2\6|4.80|\RAMPA 3\3\1.20\\\\RAMPA 7\1\1.20\\\|
~M|1.2#\diE04SA050|1\2\7|26.43|\RAMPA 1\1\2.57\1.80\\\RAMPA 6\1\21.80\1.00\\|
~M|1.2#\diE11CS060|1\2\8|20.00|\ZONA RAMPA 6\2\2.00\2.00\\\ZONA PISTA\2\3.00\2.00\\|
~M|1.3#\diU06A040|1\3\1|29.50|\RAMPA 1\1\1.80\\\\RAMPA 6\2\12.00\\\\\2\1.85\\\|
~M|1.3#\diCPL020|1\3\2|64.85|\RAMPA 1\2\1.20\2.57\\\RAMPA 2\3\1.20\3.15\\\\1\1.20\1.82\\\\1\1.20\1.95\\\RAMPA 3\2\1.20\1.25\\\\1\1.25\1.25\\\RAMPA 4\2\1.20\1.60\\\\2\1.50\1.60\\\RAMPA 5\2\1.20\1.80\\\RAMPA 6\3\1.50\1.80\\\\1\1.74\1.80\\\RAMPA 7\1\2.54\2.00\\\\1\1.20\2.00\\\RAMPA 8\2\1.30\1.30\\\\1\1.26\2.55\\|
~M|1.3#\diE11CS015|1\3\3|205.59|\RAMPA 1\1\1.80\2.57\\\\1\2.10\2.57\\\RAMPA 2\1\3.15\1.60\\\\1\3.15\7.65\\\\1\3.15\2.45\\\\1\1.81\7.65\\\\1\1.30\7.20\\\\1\19.00\1.00\\\RAMPA 3\2\1.25\3.00\\\\1\17.90\1.00\\\RAMPA 4\3\1.60\2.86\\\RAMPA 5\1\1.80\9.10\\\\1\1.80\8.50\\\RAMPA 6\3\1.80\3.00\\\\1\3.40\1.00\\\RAMPA 7\1\2.00\6.00\\\RAMPA 8\2\1.28\5.50\\|
~M|1.3#\diE11ZP030|1\3\4|70.38|\RAMPA 2\1\6.35\\\\\1\6.05\\\\\1\5.75\\\\\1\1.20\\\\\1\0.90\\\\\1\0.60\\\\RAMPA 3\3\1.20\\\\\1\4.46\\\\\1\4.16\\\\\1\3.86\\\\\1\7.80\\\\\1\7.25\\\\\1\6.70\\\\\1\1.00\\\\\1\0.70\\\\\1\0.40\\\\RAMPA 5\4\1.80\\\\RAMPA 7\2\1.20\\\|
~M|1.4#\diE15DBH040|1\4\1|168.65|\RAMPA 1\1\1.80\\\\RAMPA 2\1\19.95\\\\\1\8.30\\\\\1\13.35\\\\\1\1.35\\\\RAMPA 3\4\3.00\\\\\2\1.25\\\\\1\3.16\\\\RAMPA 4\1\11.60\\\\RAMPA 5\1\20.00\\\\RAMPA 6\2\12.00\\\\\1\1.50\\\\\1\3.38\\\\\1\1.90\\\\\1\1.86\\\\\1\1.20\\\\RAMPA 7\1\6.30\\\\\1\10.70\\\\RAMPA 8\1\7.05\\\\\1\6.10\\\\\1\6.65\\\\\1\2.50\\\\\1\1.50\\\|
~M|1.4#\diE15DBP020|1\4\2|245.94|\RAMPA 1\3\1.80\\\\RAMPA 2\1\19.95\\\\\1\8.30\\\\\1\8.25\\\\\2\20.40\\\\Escalera\1\1.00\\\\RAMPA 3\4\3.00\\\\\2\1.25\\\\Escalera\1\1.00\\\\RAMPA 4\3\11.60\\\\RAMPA 5\3\9.70\\\\RAMPA 6\2\12.00\\\\\1\1.50\\\\\1\3.38\\\\\1\1.90\\\\\1\1.86\\\\\1\1.20\\\\RAMPA 7\1\6.30\\\\\1\10.70\\\\RAMPA 8\1\7.05\\\\\1\6.10\\\\\1\6.65\\\\\1\2.50\\\\\1\1.50\\\\\1\8.20\\\|
~M|1.4#\diE07RE080|1\4\3|112.80|\RAMPA 1\2\1.80\\\\RAMPA 2\2\19.95\\\\Escalera\2\1.00\\\\RAMPA 3\1\1.00\\\\RAMPA 4\2\11.60\\\\RAMPA 5\2\9.70\\\\RAMPA 7\1\6.30\\\\\1\10.70\\\\RAMPA 8\1\6.70\\\|
~M|1.5#\diE03ALRF050|1\5\1|1.00|\RAMPA 6\1\\\\|
~M|1.5#\diE03OEP030|1\5\2|7.00|\\1\4.00\\\\\1\3.00\\\|
~M|1.5#\_diE03M021|1\5\3|2.00|\\2\\\\|
~M|1.5#\diU10C030|1\5\4|1.00|\\1\\\\|
~M|1.5#\diE03ENH090|1\5\5|5.10|\RAMPA 2\1\3.20\\\\\1\1.90\\\|
~M|1.5#\_diE03ZLRF012|1\5\6|2.00|\RAMPA 2\1\\\\\RAMPA 3\1\\\\|
~M|1.5#\diE03EUF040|1\5\7|3.00|\RAMPA 2\3\\\\|
~M|1.5#\_diE20WBV042|1\5\8|3.00|\RAMPA 2\3\\\\|
~M|1.6#\diE27HE010|1\6\1|234.71|\Barandillas\1\168.65\1.10\\\Pasamanos\1\245.94\0.20\\|
~M|1.6#\diE27GA010|1\6\2|48.39|\Muros rampas:\0\\\\\RAMPA 2\1\2.40\1.00\\\\1\13.05\0.50\\\\1\1.35\1.00\\\RAMPA 3\1\3.00\0.50\\\\1\6.16\1.00\\\RAMPA 4\2\11.58\0.50\\\RAMPA 7\1\8.55\0.75\\\RAMPA 8\1\6.75\0.75\\\\1\6.70\0.50\\\\1\2.55\1.00\\\\1\1.50\1.00\\|
~M|2.1#\diE01DFL040|2\1\1|2.20|\C\1\1.00\2.20\\|
~M|2.1#\diE01DFB010|2\1\2|142.41|\A y B\2\2.98\2.90\\\\8\1.40\2.00\\\\2\2.80\2.00\\\\2\3.76\2.90\\\C\1\1.50\2.00\\\\1\2.18\2.00\\\D\1\2.31\2.20\\\\1\1.10\2.20\\\E\1\6.40\2.90\\\\1\1.24\2.90\\\\1\2.72\2.90\\\\2\1.86\2.20\\\\2\3.78\2.20\\|
~M|2.1#\diE01DEA010|2\1\3|180.71|\A y B\2\4.57\2.90\\\\2\3.76\2.90\\\\2\5.92\2.90\\\\2\2.81\2.90\\\C\2\3.76\2.80\\\\2\2.18\2.80\\\D\1\2.31\2.20\\\\1\2.00\2.20\\\E\1\5.20\2.40\\\\1\4.05\2.40\\\\1\6.20\2.40\\\\1\0.80\2.40\\|
~M|2.1#\2·0·diE01DPP050|2\1\4|94.40|\A y B\2\24.70\\\\C\1\8.25\\\\D\1\11.50\\\\E\1\25.25\\\|
~M|2.1#\_diE01DEC061|2\1\5|94.40|\A y B\2\24.70\\\\C\1\8.25\\\\D\1\11.50\\\\E\1\25.25\\\|
~M|2.1#\diE01DPW040|2\1\6|94.40|\A y B\2\24.70\\\\C\1\8.25\\\\D\1\11.50\\\\E\1\25.25\\\|
~M|2.1#\diE01DEC050|2\1\7|180.71|\A y B\2\4.57\2.90\\\\2\3.76\2.90\\\\2\5.92\2.90\\\\2\2.81\2.90\\\C\2\3.76\2.80\\\\2\2.18\2.80\\\D\1\2.31\2.20\\\\1\2.00\2.20\\\E\1\5.20\2.40\\\\1\4.05\2.40\\\\1\6.20\2.40\\\\1\0.80\2.40\\|
~M|2.1#\diE01DKA020|2\1\8|4.00|\A Y B\8\1.00\0.50\\|
~M|2.1#\diE01DKM010|2\1\9|48.40|\A Y B\14\1.00\2.00\\\C\3\1.00\2.00\\\D\1\1.00\2.00\\\\1\1.20\2.00\\\E\5\1.00\2.00\\|
~M|2.1#\diE01DET020|2\1\10|27.79|\D\1\2.54\\\\E\1\25.25\\\|
~M|2.1#\diE01DIE010|2\1\11|22.00|\A Y B\12\\\\\C\2\\\\\D\4\\\\\E\4\\\\|
~M|2.1#\diE01DIE020|2\1\12|25.00|\A Y B\14\\\\\C\2\\\\\D\4\\\\\E\5\\\\|
~M|2.1#\diE01DIF010|2\1\13|39.00|\A Y B\26\\\\\C\4\\\\\D\2\\\\\E\7\\\\|
~M|2.1#\diE01DIF050|2\1\14|5.00|\\5\\\\|
~M|2.1#\diE01DIF070|2\1\15|117.00|\A Y B\26\3.00\\\\C\4\3.00\\\\D\2\3.00\\\\E\7\3.00\\\|
~M|2.1#\diE01DIS030|2\1\16|6.00|\\2\3.00\\\|
~M|2.2#\diE07TNS070|2\2\1|142.91|\A y B\2\2.84\2.90\\\\2\3.76\2.90\\\\2\3.92\2.90\\\C\1\2.20\2.80\\\\1\2.05\2.80\\\D\1\2.10\3.62\\\\1\2.85\3.62\\\\1\2.35\3.62\\\\1\1.25\3.62\\\E\1\2.13\2.90\\\\1\3.30\2.90\\\\1\2.77\2.90\\\\1\2.16\2.90\\\\1\3.10\2.90\\|
~M|2.2#\diE08PEM060|2\2\2|87.91|\A y B\2\12.40\2.50\\\C\1\2.20\2.80\\\D\2\0.90\2.50\\\\1\2.60\2.50\\\E\1\3.50\2.50\\|
~M|2.2#\diE07RC050|2\2\3|8.00|\A y B\8\\\\|
~M|2.2#\diE07RC010|2\2\4|27.40|\A y B\6\1.00\2.00\\\C\2\1.00\2.00\\\D\1\1.00\2.00\\\\1\1.70\2.00\\\E\3\1.00\2.00\\|
~M|2.2#\diE07WA010|2\2\5|1.00|\\1\\\\|
~M|2.2#\diE07WA020|2\2\6|1.00|\\1\\\\|
~M|2.3#\diE11R030|2\3\1|94.40|\A y B\2\24.70\\\\C\1\8.25\\\\D\1\11.50\\\\E\1\25.25\\\|
~M|2.3#\diE11EP020|2\3\2|94.40|\A y B\2\24.70\\\\C\1\8.25\\\\D\1\11.50\\\\E\1\25.25\\\|
~M|2.3#\diE12AC070|2\3\3|299.51|\A y B\2\8.70\2.50\\\\2\9.05\2.50\\\\2\13.00\2.50\\\C\1\8.55\2.50\\\\1\7.70\2.50\\\D\1\9.35\2.50\\\E\1\9.24\2.50\\\\1\13.58\2.50\\\\1\9.88\2.50\\|
~M|2.3#\diE11W010|2\3\4|6.00|\A y B\1\\\\\C\2\\\\\D\2\\\\\E\1\\\\|
~M|2.4#\diE08TAM050|2\4\1|94.40|\A y B\2\24.70\\\\C\1\8.25\\\\D\1\11.50\\\\E\1\25.25\\\|
~M|2.4#\diE08TAW135|2\4\2|2.11|\A y B\1\1.35\0.40\\\D\1\1.20\0.40\\\E\1\0.95\1.15\\|
~M|2.4#\diE27EPA030|2\4\3|281.18|\A y B\2\12.42\2.50\\\\2\1.35\0.40\\\C\1\42.00\2.80\\\D\1\9.57\2.50\\\\1\1.20\1.10\\\E\1\9.18\2.50\\\\1\18.00\2.90\\|
~M|2.4#\diCCV020|2\4\4|14.00|\A y B\6\\\\\C\3\\\\\D\3\\\\\E\2\\\\|
~M|2.4#\diE21M060|2\4\5|15.00|\A y B\8\\\\\C\2\\\\\D\1\\\\\E\4\\\\|
~M|2.4#\diE21M070|2\4\6|15.00|\A y B\8\\\\\C\2\\\\\D\1\\\\\E\4\\\\|
~M|2.4#\diE28ZV140|2\4\7|13.00|\A y B\5\\\\\C\2\\\\\D\1\\\\\E\5\\\\|
~M|2.5#\diE13EPL205|2\5\1|15.40|\P1\7\1.00\2.20\\|
~M|2.5#\diE13EPL215|2\5\2|4.18|\P3\1\1.90\2.20\\|
~M|2.5#\diE13EZ120|2\5\3|11.00|\P2\5\1.00\2.20\\|
~M|2.5#\diE13B105|2\5\4|17.00|\A y B\8\\\\\C\1\\\\\E\8\\\\|
~M|2.5#\diE16J020|2\5\5|14.04|\A y B\8\0.90\1.20\\\C\1\0.90\1.20\\\E\4\0.90\1.20\\|
~M|2.5#\diE15WW060|2\5\6|9.00|\\9\\\\|
~M|2.5#\diE14ALF010|2\5\7|1.35|\V2\2\1.00\0.50\\\V1\2\0.35\0.50\\|
~M|2.5#\diE14ALA010|2\5\8|2.00|\V3\4\1.00\0.50\\|
~M|2.5#\diE14ALL010|2\5\9|0.65|\V1\2\0.65\0.50\\|
~M|2.5#\diE16EB100|2\5\10|4.00|\\8\1.00\0.50\\|
~M|2.6#\_diE20NTM011|2\6\1|18.00|\A y B\10\\\\\C\2\\\\\D\1\\\\\E\5\\\\|
~M|2.6#\_diE20NTM012|2\6\2|18.00|\A y B\10\\\\\C\2\\\\\D\1\\\\\E\5\\\\|
~M|2.6#\diE20WBV060|2\6\3|16.00|\\2\8.00\\\|
~M|2.6#\diE03EUA020|2\6\4|12.00|\A y B\6\\\\\C\2\\\\\D\1\\\\\E\3\\\\|
~M|2.6#\diE21ANB040|2\6\5|13.00|\A y B\8\\\\\C\1\\\\\E\4\\\\|
~M|2.6#\diE21ANS110|2\6\6|5.00|\A y B\2\\\\\C\1\\\\\D\1\\\\\E\1\\\\|
~M|2.6#\diE21AAB210|2\6\7|10.00|\A y B\4\\\\\C\2\\\\\D\2\\\\\E\2\\\\|
~M|2.6#\diE21AAL110|2\6\8|5.00|\A y B\2\\\\\C\1\\\\\D\1\\\\\E\1\\\\|
~M|2.6#\diE21AAJ010|2\6\9|5.00|\A y B\2\\\\\C\1\\\\\D\1\\\\\E\1\\\\|
~M|2.6#\diE21ALA040|2\6\10|13.00|\A y B\8\\\\\C\1\\\\\E\4\\\\|
~M|2.6#\diE21G020|2\6\11|13.00|\A y B\8\\\\\C\1\\\\\E\4\\\\|
~M|2.6#\diR08IRR030|2\6\12|2.00|\\2\\\\|
~M|2.6#\diR08IRR031|2\6\13|1.00|\\1\\\\|
~M|2.6#\diR08IRR032|2\6\14|1.00|\\1\\\\|
~M|2.7#\diE17CIT105|2\7\1|125.00|\A y B\2\25.00\\\\C\1\25.00\\\\D\1\25.00\\\\E\1\25.00\\\|
~M|2.7#\diE17CIT100|2\7\2|330.00|\A y B\18\10.00\\\\C\3\10.00\\\\D\3\10.00\\\\E\9\10.00\\\|
~M|2.7#\diE17MS085|2\7\3|12.00|\A y B\6\\\\\C\2\\\\\D\1\\\\\E\3\\\\|
~M|2.7#\diE17MS140|2\7\4|29.00|\A y B\16\\\\\C\4\\\\\D\2\\\\\E\7\\\\|
~M|2.7#\diE17MS160|2\7\5|12.00|\A y B\6\\\\\C\2\\\\\D\1\\\\\E\3\\\\|
~M|2.7#\diE17MS220|2\7\6|5.00|\A y B\2\\\\\C\1\\\\\D\1\\\\\E\1\\\\|
~M|2.7#\diE17MS260|2\7\7|17.00|\A y B\10\\\\\C\1\\\\\D\1\\\\\E\5\\\\|
~M|2.7#\diE17XD040|2\7\8|50.00|\\5\10.00\\\|
~M|2.7#\diE17Y010|2\7\9|5.00|\\5\\\\|
~M|2.7#\diE18IMW290|2\7\10|38.00|\A y B\22\\\\\C\3\\\\\D\3\\\\\E\10\\\\|
~M|2.7#\diE18G131|2\7\11|16.00|\A y B\8\\\\\C\2\\\\\D\2\\\\\E\4\\\\|
~M|3#\diE01DIT015|3\1|1.00|\\1\\\\|
~M|3#\2·0·diE01DPP050|3\2|9.50|\\3\1.44\2.20\\|
~M|3#\diE25O010|3\3|3.00|\\3\\\\|
~M|3#\diE25O020|3\4|3.00|\\3\\\\|
~M|3#\diE25O050|3\5|1.00|\\1\\\\|
~M|3#\diE25O070|3\6|1.00|\\1\\\\|
~M|3#\diE25O080|3\7|1.00|\\1\\\\|
~M|3#\diE25TA312|3\8|1.00|\\1\\\\|
~M|3#\diCPL020|3\9|9.50|\\3\1.44\2.20\\|
~M|3#\diE27EPA030|3\10|142.68|\\3\12.00\2.90\\\\6\2.20\2.90\\|
~M|3#\diCCB010|3\11|3.00|\\3\\\\|
~M|3#\diCCV030|3\12|3.00|\\3\\\\|
~M|4.1#\_diE17A001|4\1\1|1.00|\\1\\\\|
~M|4.1#\_diE17A003|4\1\2|1.00|\\1\\\\|
~M|4.2#\_diE17A005|4\2\1|1.00|\\1\\\\|
~M|4.2#\_diE17A004|4\2\2|1.00|\\1\\\\|
~M|4.3#\_diE17A006|4\3\1|1.00|\\1\\\\|
~M|4.3#\_diE17A007|4\3\2|1.00|\\1\\\\|
~M|4.3#\_diE17A008|4\3\3|1.00|\\1\\\\|
~M|4.4#\_diE17A009|4\4\1|1.00|\\1\\\\|
~M|4.4#\_diE17A010|4\4\2|1.00|\\1\\\\|
~M|4.5#\_diE17A011|4\5\1|1.00|\\1\\\\|
~M|4.5#\_diE17A012|4\5\2|1.00|\\1\\\\|
~M|4.5#\_diE17A013|4\5\3|1.00|\\1\\\\|
~M|4.6#\_diE17A014|4\6\1|1.00|\\1\\\\|
~M|4.6#\_diE17A015|4\6\2|1.00|\\1\\\\|
~M|4.6#\_diE17A016|4\6\3|13.00|\\13\\\\|
~M|4.6#\_diE17A017|4\6\4|120.00|\\120\\\\|
~M|5#\diS01A030|5\1|10.00|\\10\\\\|
~M|5#\diS01A010|5\2|10.00|\\10\\\\|
~M|5#\diS01A070|5\3|2.00|\\2\\\\|
~M|5#\diS01A080|5\4|10.00|\\10\\\\|
~M|5#\diS01A120|5\5|10.00|\\10\\\\|
~M|5#\diS01C050|5\6|10.00|\\10\\\\|
~M|5#\diS01H110|5\7|10.00|\\10\\\\|
~M|5#\diS02A010|5\8|4.00|\\4\\\\|
~M|5#\diS02A170|5\9|4.00|\\4\\\\|
~M|5#\diS02A200|5\10|4.00|\\4\\\\|
~M|5#\diS02B010|5\11|125.00|\\125\\\\|
~M|5#\diS02F030|5\12|1.00|\\1\\\\|
~M|5#\diS03E020|5\13|10.00|\\10\\\\|
~M|5#\diS03E030|5\14|1.00|\\1\\\\|
~M|6#\diG02A100|6\1|84.36|\Tierrras excavación\1\19.15\\\\\1\45.74\\\\30% esponjamiento\1\19.47\\\|
~M|6#\diG02B030|6\2|84.36|\Tierrras excavación\1\19.15\\\\\1\45.74\\\\30% esponjamiento\1\19.47\\\|
~M|6#\diG03A010|6\3|275.00|\Naturaleza pétrea\1\353.00\0.30\1.00\\\1\86.00\0.30\0.30\\\1\22.00\0.20\0.30\\\1\0.80\1.00\1.00\\\1\42.00\0.20\1.00\\\1\10.00\1.00\1.00\\\1\2.20\0.20\1.00\\\1\142.00\0.20\1.00\\\1\180.00\0.15\1.00\\\1\94.00\0.15\1.00\\\1\94.00\0.10\1.00\\\1\180.00\0.05\1.00\\Naturaleza no pétrea\1\47.00\0.20\1.00\\\1\4.00\0.20\1.00\\\1\48.00\0.20\1.00\\\1\28.00\0.15\1.00\\\1\39.00\0.50\1.00\\\2\3.00\1.00\1.00\\\3\2.00\0.50\1.00\|
~M|6#\diG03BA090|6\4|222.50|\Naturaleza pétrea\1\353.00\0.30\1.00\\\1\86.00\0.30\0.30\\\1\22.00\0.20\0.30\\\1\0.80\1.00\1.00\\\1\42.00\0.20\1.00\\\1\10.00\1.00\1.00\\\1\2.20\0.20\1.00\\\1\142.00\0.20\1.00\\\1\180.00\0.15\1.00\\\1\94.00\0.15\1.00\\\1\94.00\0.10\1.00\\\1\180.00\0.05\1.00\|
~M|6#\diG03BB010|6\5|222.50|\Naturaleza pétrea\1\353.00\0.30\1.00\\\1\86.00\0.30\0.30\\\1\22.00\0.20\0.30\\\1\0.80\1.00\1.00\\\1\42.00\0.20\1.00\\\1\10.00\1.00\1.00\\\1\2.20\0.20\1.00\\\1\142.00\0.20\1.00\\\1\180.00\0.15\1.00\\\1\94.00\0.15\1.00\\\1\94.00\0.10\1.00\\\1\180.00\0.05\1.00\|
~M|6#\diG03CA010|6\6|52.50|\Naturaleza no pétrea\1\47.00\0.20\1.00\\\1\4.00\0.20\1.00\\\1\48.00\0.20\1.00\\\1\28.00\0.15\1.00\\\1\39.00\0.50\1.00\\\2\3.00\1.00\1.00\\\3\2.00\0.50\1.00\|
~M|6#\diG03BB020|6\7|52.50|\Naturaleza no pétrea\1\47.00\0.20\1.00\\\1\4.00\0.20\1.00\\\1\48.00\0.20\1.00\\\1\28.00\0.15\1.00\\\1\39.00\0.50\1.00\\\2\3.00\1.00\1.00\\\3\2.00\0.50\1.00\|
~M|6#\diG04A100|6\8|4.00|\\4\\\\|
~T|_boletín|Recableado de cuadro eléctrico de más de 48 elementos con cable de diferentes colores y sección según REBT, con p.p. de pequeño material.|
~T|_boletín1|Recableado de cuadro eléctrico de más de 48 elementos con cable de diferentes colores y sección según REBT, con p.p. de pequeño material.|
~T|_diE01DEC061|Picado de plastón de cemento, con martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.|
~T|_diE01DKW011|Levantado de aparcabicicletas de cualquier tipo, por medios manuales, para posterior montaje en otra ubicación a determinar, con p.p. de medios auxiliares.|
~T|_diE03M021|Suministro y montaje de la conexión a la red de saneamiento, trabajos de conexión, rotura de arqueta, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior de arqueta. Totalmente montada, conexionada y probada. |
~T|_diE03ZLRF012|Recrecido de arqueta de registro, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, ; enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido del cerco y la tapa existente, terminado con p.p. de medios auxiliares.|
~T|_diE17A001|Remodelación de cuadro de planta para adaptarse a lo demandado en la Inspección de Baja Tensión especificado en la OCA de fecha 03/10/2022, consistente en:  rotución de cuadro y pegatina identificativa de peligro, conexión a puesta a tierra, instalación de diferencial 4x40 A 300mA AC y 1 magnetotérmico 2x16 A 6kA. 
|
~T|_diE17A003|Remodelación de cuadro de planta para adaptarse a lo demandado en la Inspección de Baja Tensión especificado en la OCA de fecha 03/10/2022, consistente en:  rotución de cuadro y pegatina identificativa de peligro, instalación de 3 diferenciales 2x40 A 30mA AC, 3 magnetotérmicos de 2x10 A 6kA y 1 magnetotérmicos 2x16 A 6kA. Instalación de bloque autónomo de emergencia superficial LED 150 lum autotest.|
~T|_diE17A004|Remodelación de cuadro de planta para adaptarse a lo demandado en la Inspección de Baja Tensión especificado en la OCA de fecha 03/10/2022, consistente en:  rotución de cuadro y pegatina identificativa de peligro, conexión a puesta a tierra, instalación de 3 diferenciales 2x40 A 30mA AC, 3 magnetotérmicos 2x10 A 6kA, 1 magnetotérmico 2x16 A 6kA y un bloque de emergencia superficial LED 150 lum Autotest.
|
~T|_diE17A005|Remodelación de cuadro de planta para adaptarse a lo demandado en la Inspección de Baja Tensión especificado en la OCA de fecha 03/10/2022, consistente en:  rotución de cuadro y pegatina identificativa de peligro, instalación de diferencial 2x40 A 30mA AC y 2 magnetotérmicos 2x10 A 6kA|
~T|_diE17A006|Remodelación de cuadro de planta para adaptarse a lo demandado en la Inspección de Baja Tensión especificado en la OCA de fecha 03/10/2022, consistente en:  rotución de cuadro y pegatina identificativa de peligro, cerradura de cuadro, instalación de 1 diferencial 2x25 A 30mA AC y bloque autónomo de emergencia superficial LED 150 lum autotest.|
~T|_diE17A007|Remodelación de cuadro de planta para adaptarse a lo demandado en la Inspección de Baja Tensión especificado en la OCA de fecha 03/10/2022, consistente en:  rotución de cuadro y pegatina identificativa de peligro, cerradura de cuadro e instalación de 1 magnetotérmico 2x16 A 6kA.|
~T|_diE17A008|Remodelación de cuadro de planta para adaptarse a lo demandado en la Inspección de Baja Tensión especificado en la OCA de fecha 03/10/2022, consistente en:  rotución de cuadro y pegatina identificativa de peligro, instalación de 5 diferenciales 2x63 A 30mA AC y 1 magnetotérmico 2x10 A 6kA.|
~T|_diE17A009|Remodelación de cuadro de planta para adaptarse a lo demandado en la Inspección de Baja Tensión especificado en la OCA de fecha 03/10/2022, consistente en:  rotución de cuadro y pegatina identificativa de peligro, instalación de 3 diferenciales 2x40 A 30mA AC y conexión a puesta a tierra.|
~T|_diE17A010|Remodelación de cuadro de planta para adaptarse a lo demandado en la Inspección de Baja Tensión especificado en la OCA de fecha 03/10/2022, consistente en:  rotución de cuadro y pegatina identificativa de peligro, instalación de 3 diferenciales 2x40 A 30mA AC, 2 magnetotérmicos 2x16 A 6kA, 1 magnetotérmico 2x25 A 6kA y conexión a puesta a tierra.|
~T|_diE17A011|Remodelación de cuadro de planta para adaptarse a lo demandado en la Inspección de Baja Tensión especificado en la OCA de fecha 03/10/2022, consistente en:  rotución de cuadro y pegatina identificativa de peligro, cerradura de cuadro, instalación de 1 diferencial 2x25 A 30mA AC, 1 magnetotérmico 2x16 A 6kA, 1 magnetotérmico 2x25 A 6kA,  y  8 ml de canaleta PVC de distintas secciones. |
~T|_diE17A012|Remodelación de cuadro de planta para adaptarse a lo demandado en la Inspección de Baja Tensión especificado en la OCA de fecha 03/10/2022, consistente en:  rotución de cuadro y pegatina identificativa de peligro E instalación 1 magnetotérmico 2x16 A 6kA|
~T|_diE17A013|Remodelación de cuadro de planta para adaptarse a lo demandado en la Inspección de Baja Tensión especificado en la OCA de fecha 03/10/2022, consistente en:  rotución de cuadro y pegatina identificativa de peligro, cerradura de cuadro, instalación de 1 diferencial 2x40 A 30mA AC, 2 magnetotérmicos 2x16 A 6kA, 1 magnetotérmico 2x10 A 6kA,  y  2 bloques autónomos de emergencia superficial LED 150 lum autotest.|
~T|_diE17A014|Remodelación de cuadro general exterior para adaptarse a lo demandado en la Inspección de Baja Tensión especificado en la OCA de fecha 03/10/2022, consistente en recableado de diferentes elementos.
|
~T|_diE17A015|Boletín de instalación de baja tensión.
|
~T|_diE17A016|Esquema unifilar de cuadro.
|
~T|_diE17A017|Suministro y montaje de bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 150 Lúm.  con lámpara de emergencia de LED 4000 K y difusor transparente, AUTOTEST.  Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.|
~T|_diE20NTM011|Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para lavabo, realizado con tubería multicapa PERT-Al-PERT rígida, de 16x2 mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 21003. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.|
~T|_diE20NTM012|Instalación de punto de consumo de agua fría, para inodoro, realizado con tubería multicapa PERT-Al-PERT rígida, de 16x2 mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 21003. Tubería protegida en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección. Manguetón de conexión inodoro realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5|
~T|_diE20WBV042|Suminmistro y montaje de triple tubo de PVC D=75 mm en "S", embebido en murete, zuncho y cerramiento, con rejilla en fachada, para ventilación de cámara sanitaria mediante, colocado previo al hormigonado en las vigas riostras, i/p.p. de codos de PVC, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.
|
~T|2X10|Suministro y colocación de interruptor automático magnetotérmico 2x10 A, marca Schneider o similar, conforme con  la norma UNE-EN-60898, tensión de servicio 230 V c.a. Poder de corte 6 kA según norma UNE-EN-60898. Conexión mediante bornes de caja protegidos para cables hasta 35 mm². Curvas de disparo B,C,D.|
~T|2·0·2x16|Suministro y colocación de interruptor automático magnetotérmico 2x16 A, marca Schneider o similar, conforme con  la norma UNE-EN-60898, tensión de servicio 230 V c.a. Poder de corte 6 kA según norma UNE-EN-60898. Conexión mediante bornes de caja protegidos para cables hasta 35 mm². Curvas de disparo B,C,D.|
~T|7·3·2x16|Suministro y colocación de interruptor automático magnetotérmico 2x16 A, marca Schneider o similar, conforme con  la norma UNE-EN-60898, tensión de servicio 230 V c.a. Poder de corte 6 kA según norma UNE-EN-60898. Conexión mediante bornes de caja protegidos para cables hasta 35 mm². Curvas de disparo B,C,D.|
~T|2X25|Suministro y colocación de interruptor automático magnetotérmico 2x25 A, marca Schneider o similar, conforme con  la norma UNE-EN-60898, tensión de servicio 230 V c.a. Poder de corte 6 kA según norma UNE-EN-60898. Conexión mediante bornes de caja protegidos para cables hasta 35 mm². Curvas de disparo B,C,D.|
~T|2X40¶30|Interruptor diferencial 2x40 A y 30 mA sensibilidad clase AC Selectivo conforme a la norma UNE-EN 61008, marca Schneider o similar.|
~T|2X63¶30|Suministro y colocación de interruptor diferencial 2x63 A y 30 mA sensibilidad clase AC conforme a la norma UNE-EN 61008, marca Schneider o similar.|
~T|4x40¶300|Suministro y colocación de interruptor diferencial 4x40 A y 300 mA sensibilidad clase AC conforme a la norma UNE-EN 61008, marca Schneider o similar.|
~T|2·0·adhesivo|Suministro y colocación de adhesivo de identificación de peligro en todos los cuadros del centro.|
~T|7·3·adhesivo|Suministro y colocación de adhesivo de identificación de peligro en todos los cuadros del centro.|
~T|CANAL|Suministro y colocación de canaleta de pvc en sus distintas secciones, para alojar en su interior cables sin canalizar.|
~T|cerradura|Suministro y colocación de cerradura para cuadro eléctrico, incluso troquelado de puerta si fuera necesario.|
~T|diA00E020|Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.|
~T|diA01A030|Pasta de yeso negro amasado manualmente.|
~T|diA01A035|Pasta de yeso blanco amasado manualmente.|
~T|diA01L020|Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, amasada a mano, s/RC-03.|
~T|diA02A022|Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,00 N/mm2, amasado a mano, s/RC-03.|
~T|diA02A051|Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15, con una dosificación de cemento de 450 kg/m3, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.|
~T|diA02A060|Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.|
~T|diA02A070|Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-7,5para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 7,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.|
~T|diA02A080|Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.|
~T|diA02A225|Mortero para enfoscados a base de cemento hidrófugo, con resistencia CS III (3,5 - 7,5 N/mm2) y absorciones por capilaridad (c) con valores = 0,4 Kg./m2 · min 0.5 equivalentes a W1.|
~T|diA03A000|Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por medios manuales en relleno de zapatas y zanjas de cimentación. Totalmente realizado; i/p.p. de encamillado de pilares y muros, vibrado y colocación. Conforme a CTE DB SE-C, EHE-08 y NTE-CSZ.|
~T|diA03C020|Malla electrosoldada de barras de acero corrugado B 500 SD/T de D=6 mm, formando trama en cuadrícula de #150x150 mm, fabricada conforme a UNE 36092:2014, UNE 36061:2014, UNE 36060:2014, UNE-EN 10080 u UNE 36099, suminitrada en paneles de dimensiones aprox. 6,00x2,20 m de medidas totales con bandas laterales de solape (malla simple ahorro); con colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~T|diA03H090|Hormigón de dosificación 330 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica.|
~T|diA03M015|Hormigón en masa HA-25/F/20/XC2, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.|
~T|diA03R030|Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE y CTE-SE-A.|
~T|diA07E020|Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x6 mm2, para una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo PVC corrugado M25/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.|
~T|diA07T010|Canalización de interior con canal de PVC de 20x75 mm. (norma UNE EN 50085:2006), en montaje superficial, desde los registros de terminación de red a los registros de toma de usuario, con tapa y tres espacios independientes para cada uno de los diferentes servicios, con accesorios y elementos de acabado. Totalmente terminado, según RD 346/2011.|
~T|diA07T020|Cable de 2 pares de cobre electrolítico Clase 1 (diámetro: 0,51 mm), aislamiento Polietileno (PE), y cubierta LSZH, no pagador de la llama, cero halógenos y baja emisión de humo, para red de dispersión e interior, o para red de distribución cuando nº pares <30. Totalmente instalado y conexionado, según RD 436/2011.|
~T|diA12M025|Suministro y colocación de precerco de pino de ancho igual o inferior a 200 mm. y espesor de hasta 50 mm., para puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.|
~T|diA12M027|Suministro y colocación de precerco de pino de ancho igual o inferior a 200 mm. y espesor de hasta 50 mm., para puertas normalizadas de dos hojas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.|
~T|diCCB010|Suministro y puesta en obra de señalización en braille de ascensores, de 150x150 mm según normativa de la Comisión Braile Española de la ONCE-2006 y con la norma españoña UNE 17002-2009 (requisitos de accesibilidad para la rotulación)|
~T|diCCV020|Suministro y puesta en obra de señalización de itinerario accesible minusválidos de dimensiones 320x160 mm, de polímero autoextinguible de 0,7 mm de grosor, Clase B, certificada por AENOR. s/ ISO 16069, ISO 3864,  UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.|
~T|diCCV030|Suministro y puesta en obra de señalización de acceso a ascensor accesible, de dimensiones 120x120 mm. s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.|
~T|diCPL020|Pavimento de loseta hidráulica y táctil color con ocho resaltos lineales tipo barra, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~T|diE01DEA010|Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.|
~T|diE01DEC050|Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.|
~T|diE01DET020|Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.|
~T|diE01DFB010|Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.|
~T|diE01DFL040|Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.|
~T|diE01DIE010|Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.|
~T|diE01DIE020|Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares.|
~T|diE01DIF010|Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.|
~T|diE01DIF050|Vaciado de instalación existente de fontaneria para posterior manipulación y retirada de aparatos y tubería.|
~T|diE01DIF070|Levantado de tubo de fontaneria y elementos de fijación, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte al vertedero) según NTE/ADD-1. Medida la longitud ejecutada.|
~T|diE01DIS030|Demolición de colectores de saneamiento colgados, de tubos de fibrocemento o PVC, de hasta 30 cm. de diámetro, por medios manuales, incluso retirada de soportes y de abrazaderas, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.|
~T|diE01DIT015|Desmontado de ascensor eléctrico, 3 paradas, incluso guías y maquinaria, con recuperación del material desmontado, ayudas de albañilería, medios de elevación, seguridad, carga y descarga, y retirada a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.|
~T|diE01DKA020|Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.|
~T|diE01DKM010|Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.|
~T|diE01DKW010|Levantado de barandillas  o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.|
~T|diE01DM030|Demolición de cimentaciones de hormigón en masa, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.|
~T|diE01DM080|Derribo de muro de contención de hormigón armado, a mano y con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.|
~T|2·1·diE01DPP050|Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.|
~T|2·0·diE01DPP050|Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.|
~T|diE01DPS010|Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.|
~T|diE01DPW020|Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, sin incluir el peldañeado, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.|
~T|diE01DPW040|Barrido y limpieza de forjados por medios manuales, dejándolos preparados para posteriores trabajos de replanteo, etc., incluso retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.|
~T|diE01DSR030|Demolición de tableros, formados por apoyos de ladrillo macizo o hueco de hasta 1,5 m. de altura máxima y rasillones cerámicos machihembrados, con capa de compresión de hormigón o mortero, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.|
~T|diE02AM090|Corte de árbol de tamaño medio con motosierra, sujección, carga con máquina, cánon y transporte al vertedero sobre camión a una distancia menor de 10 km, incluida parte proporcional de medios auxiliares.|
~T|diE02CA020|Excavación a cielo abierto en vaciados, hasta 2 m de profundidad en terrenos flojos por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.|
~T|diE02SAC010|Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluido regado de las mismas, refino de taludes y con parte proporcional de medios auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo. Según CTE-DB-SE-C.|
~T|diE02SZ060|Relleno y extendido de tierras de la propia excavación  en zanjas, por medios manuales, sin compactar, y con p.p. de medios auxiliares.|
~T|diE03ALRF050|Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 50 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de fundicion sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.|
~T|diE03ENH090|Canaleta de drenaje superficial de hormigón polímero con rejilla de fundición dúctil de clase C250 y bastidor de acero galvanizado de medidas exteriores 150x1000x135 mm. y 100 mm. de ancho.  Sección transversal en V: máximo paso del caudal y autolimpieza.  Cierre sin tornillos, sistema Drainlock, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.|
~T|diE03EUA020|Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 15x15 cm., instalado y conexionado a la red general de desagüe de 50 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.|
~T|diE03EUF040|Sumidero sifónico de fundición de 300x300 mm. con rejilla circular de fundición y con salida vertical u horizontal de 95 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.|
~T|diE03OEP030|Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.|
~T|diE04CA010|Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente protegido, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.|
~T|diE04CML010|Hormigón en masa para limpieza y nivelación de fondos de cimentación HL-20/B/20 de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~T|diE04SA050|Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.|
~T|diE07LP060|Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pie de espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.|
~T|diE07RC010|Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.|
~T|diE07RC050|Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación, aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.|
~T|diE07RE080|ecibido de pasamanos de madera o metálico con pasta de yeso negro, totalmente colocado, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RY-85. Medida la longitud realmente ejecutada.|
~T|diE07TNS070|Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple, formado por 1 una placa hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 15 mm de espesor y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 15 mm de espesor atornilladas a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. ALTURA MAXIMA 425 cm. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.|
~T|diE07WA010|Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general de protección, línea general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales,,  red de distribución interior e iluminación, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.|
~T|diE07WA020|Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación, accesorios y piezas especiales, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.|
~T|diE07WP020|Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.|
~T|diE07WT010|Tablero formado por perfiles de acero IPN-80 separados 1 m. y rasillón machihembrado de 100x25x4 cm., capa de compresión de 2 cm. de hormigón de dosificación 330 kg., elaborado en obra y mallazo de acero 15x30x0,6 cm., i/p.p. de apertura de huecos para recibir perfiles, replanteo, nivelación, aplomado, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, CTE-SE-F y NTE-EAV. Medido deduciendo huecos.|
~T|diE08PEM060|Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos verticales de 15 mm de espesor con maestras cada 1,50 m y acabado manual con yeso fino aplicado con llana de 3 mm, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de PVC, colocación de andamios y limpieza s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~T|diE08PFE010|Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-W1 hidrófugo aplicado en paramentos verticales exteriores, maestreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.|
~T|diE08TAM050|Falso techo registrable de placas de fibra mineral con aislamiento acústico de 39 dB, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm y 19 mm de espesor de la placa, en acabado granulado y lateral de borde acanalado; instaladas sobre perfilería semivista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a NTE-RTP. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~T|diE08TAW135|Tabicas formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y  replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.|
~T|diE11CS015|Pavimento de losa rectangular de hormigón color (calidad de referencia Lurgain), apta para suelos exteriores (clase 3) según CTE SUA, de 6 cm. de espesor, acabado superficial granítico, resistencia al deslizamiento > 45, incluso combinación con adoquines y losas formando cenefas, y adoquines para tabicas de peldaños, sobre forjado, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. (Medido en proyección horizontal).|
~T|diE11CS060|Reparación de pavimento antiguo con mortero autonivelante, antipolvo y resistente a la abrasión, con una resistencia a la compresión sup. a 350 kg/cm2., realizando la preparación del forjado, primeramente con un granallado de la superficie, aspirado, imprimación adherente MD-16 y posterior bombeo del mortero autonivelante ABS-410, en espesor medio de 7 mm., en capa continua, respetando las juntas estructurales (con su sellado), s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.|
~T|diE11EP020|Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de gres porcelánico, para tránsito peatonal intenso, suelos interiores humedos, recibidas con adhesivo cementoso normal y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento|
~T|diE11R030|Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.|
~T|diE11W010|Remate de unión de solados con perfil de aluminio anodizado natural con separador de 14x40 mm. recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.|
~T|diE11ZP030|Peldaño entero de terrazo granallado (calidad de referencia Ven o similar), de uso exterior (resistencia al deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), con triturado de mármol y granito seleccionado, sin bocel, huella de 3 cm de espesor en color a elegir por la D.F, con cantos vistos de huella canteados y tratados, tabica de dos cm de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de rio M 5 según UNE-EN 998-2, l, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/CTE, NTE-RSR-21 y NTE-RSR-26, medido en su longitud.|
~T|diE12AC070|Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, multicolor, a elegir por la DF s/carta, grupo de absorción BIII y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.|
~T|diE13B105|Suministro y colocación de cabina con puerta y 1 lateral, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir, de 2000 mm de altura hasta 1500 mm de fondo y hasta 900 mm de ancho, estructura de aluminio anodizado. Incluso elementos de fijación, bisagras con muelle, tirador de acero inoxidable, tope de goma, pies regulables en altura y colgador de acero inoxidable. Totalmente montada.|
~T|diE13EPL205|Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de carpinteria o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con laminado de alta presión (HPL), calidad de referencia Formica Laminate HPL, formado por varias capas de papel kraft impregnadas en resina fenólica, con espesor total de hoja de 40 mm., cantos de madera maciza de haya vaporizada de fábrica (engatillada); bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Incluso galces de MDF con rechapado de estratificado de alta presión Formica Laminate HPL o similar calidad, de 130x30 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de Formica Laminate HPL o similar calidad, de 70x10 mm en ambas caras según planos de detalle de carpintería; herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; limpieza del precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).|
~T|diE13EPL215|Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de carpinteria o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de DOS HOJAS, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con laminado de alta presión (HPL), calidad de referencia Formica Laminate HPL, formado por varias capas de papel kraft impregnadas en resina fenólica, con espesor total de hoja de 40 mm., cantos de madera maciza de haya vaporizada de fábrica (engatillada); bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Incluso galces de MDF con rechapado de estratificado de alta presión Formica Laminate HPL o similar calidad, de 130x30 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de Formica Laminate HPL o similar calidad, de 70x10 mm en ambas caras según planos de detalle de carpintería; herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; limpieza del precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).|
~T|diE13EZ120|Suministro y colocación de puerta interior técnica corredera, diseño y dimensiones según memoria de carpinteria o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con laminado de alta presión (HPL), calidad de referencia Formica Laminate HPL, formado por varias capas de papel kraft impregnadas en resina fenólica, cantos de placa laminada compacta de alta presión (HPL), con espesor total de hoja de 40 mm., bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Incluso galces de MDF con rechapado de estratificado de alta presión Formica Laminate HPL o similar calidad, de 130x30 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de Formica Laminate HPL o similar calidad, de 70x10 mm en ambas caras según planos de detalle de carpintería. Carril superior en perfil extruido de aluminio  anclado al paramento, ruedas inyectadas en poliamida y dotadas de cojinetes a bolas marca KLEIN o similar, accesorio especial tope-retenedor, limitador de recorrido, herrajes de colgar y deslizamiento, calidad de referencia KLEIN o similar, y manillas y manivelas, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki o similar, en acero inoxidable, cubre carril de madera DM revestido en la misma calidad que la hoja, con tope en guia, zócalo protección en chapa de acero inoxidable por ambas caras adherido con cola acero-madera, totalmente acabada, incluso p.p. de medios auxiliares.  Colocada empotrada en tabique de placa de yeso o cerámico con armazón incluido. Según especificaciones de Proyecto y de la Dirección Facultativa. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).|
~T|diE14ALA010|Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana corredera simple, calidad de referencia CORTIZO sistema 4700 RPT,  de dimensiones mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, seccion de marco de 120 mm y hoja de 50 mm, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, herrajes de de deslizamiento y de seguridad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, cierre perimetral con chapa de aluminio lacado del mismo color, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Incluso partes fijas según detalle de planos de carpinteria en su caso. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).|
~T|diE14ALF010|Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de fijo, formado por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor mínimo 65 mm. y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, cierre perimetral con chapa de aluminio lacado del mismo color, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. Según CTE. DB HS Salubridad, DB HE Ahorro de energía y NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.|
~T|diE14ALL010|Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, sistema Cor-60 "CORTIZO", ancho de marco 60 mm y hoja de 70 mm, de dimensiones mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, cierre perimetral con chapa de aluminio lacado del mismo color, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Incluso partes fijas según detalle de planos de carpinteria en su caso. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).|
~T|diE15DBH040|Barandilla de 110 cm de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior de 100x40x2 mm, montantes verticales cada 2 m de tubo de 80x40x2 mm con prolongación para anclaje y chapa de acero perforado de 1,5 mm de espesor con perforaciones circulares de 10 mm, soldado a un bastidor de tubo de 80x40x2 mm.  Incluso p/p de patas de agarre, fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra.|
~T|diE15DBP020|Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).|
~T|diE15WW060|Tope de goma con acero inoxidable, para protección de puertas. Instalado completo.|
~T|diE16EB100|Doble acristalamiento formado por un vidrio laminar 4+4 mm de espesor con capa térmica reforzada, cámara de argón de 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio y vidrio laminar de 4+4 mm con butiral incoloro, incluido sellado perimetral de silicona neutra.|
~T|diE16J020|Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 4 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.|
~T|diE17CIT100|Suministro y montaje de línea eléctrica 3G1,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y  cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.|
~T|diE17CIT105|Suministro y montaje de línea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y  cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 ºC. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.|
~T|diE17MS085|Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca  IP 55 de 16A 250V bipolar con toma de tierra lateral Schuko. Incluido base de enchufe y marco embellecedor.|
~T|diE17MS140|Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halógeno  M 20 y conductor  3x1,5 mm2  aislamiento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequeño material quedando la unidad totalmente instalada .|
~T|diE17MS160|Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halógeno  M 20 y conductor  3x2,5 mm2  H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequeño material quedando la unidad totalmente instalada .|
~T|diE17MS220| Suministro y montaje de interruptor simple estanco IP55, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.|
~T|diE17MS260|Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un ángulo y campo de captación, respectivamante, de 360º y hasta 7 metros de diámetro y 2.5 metros de altura, con capacidad de regulación de la  luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 según EN 60529 y una clase II según EN 60669. Se incluye pequeño material, pp de material auxiliar, conexinado y regulación, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.|
~T|diE17XD040| Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 200x60 mm, con borde de seguridad,  marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes,  accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada|
~T|diE17Y010|Instalación de aviso de socorro en aseo minusválido, compuesto por central de control, alarma óptica-acústica, pulsador de alarma con tirador y  pulsador de cancelación de alarma. Se incluye pp de cajas de derivacion, cableado, pequeño material, quedando la instalación totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.|
~T|diE18G131|Suministro y montaje de bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 150 Lúm.  con lámpara de emergencia de LED 4000 K, caja de enrasar blanca o gris plata y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Sistema Autotest y opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.|
~T|diE18IMW290|Suministro y montaje Downlight empotrado redondo fijo de diámetro 265 mm. Con aro exterior fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Reflector inferior de aluminio de alta pureza y superior de policarbonato lacado blanco de alta reflexión.  Con módulo LED de 3000 lumens en color blanco cálido y 19 W de potencia, incluyendo equipo regulable, replanteo y conexionado.|
~T|diE20WBV060|Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5|
~T|diE21AAB210|Barra abatible, de instalación mural, de 800 mm de longitud, con pie abatible de apoyo a suelo de seguridad, fabricada en acero inoxidable, con portarrollos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.|
~T|diE21AAJ010|Espejo reclinable de dimensiones totales de alto 700 mm y ancho 500 mm, con marco en acero con acabado en pintura epoxi en blanco, de 28 mm de grosor, totalmente instalado; i/p.p. de anclajes y fijaciones.|
~T|diE21AAL110|Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de medidas de 640 mm de ancho y 550 mm de fondo, colocado sobre soporte de lavabo regulable mediante anclajes de fijación a la pared, con conjunto de desagüe con sifón flexible y llaves de escuadra de 1/2" cromadas. Totalmente instalado y conectado, conforme a CTE DB SUA-9.|
~T|diE21ALA040|Lavabo de porcelana vitrificada en blanco de 65x53 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y funcionando. Acorde al DBHS4.|
~T|diE21ANB040|Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos (doble descarga) y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. Acorde DB HS4 UNE -EN-997:2004|
~T|diE21ANS110|Inodoro accesible de tanque bajo con apertura frontal, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670 mm de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizontal con juego de fijación a suelo, tanque de alimentación con tapa y mecanismo de descarga de doble pulsador para 6 ó 3 l, y asiento con aro abierto y tapa con bisagras en acero inoxidable. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de manguetón de conexión, latiguillo y llave de aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.|
~T|diE21G020|Suministro y montaje de grifo de lavabo temporizado, de caudal 6 l/min, cierre automático 10 s,  con cuerpo de latón cromado, cabeza intercambiable, arandela, junta y tuerca de fijación. Se incluye latigillo flexible de 200 mm y 1/2 ", quedando la unidad completamente montada y perfecto funcionamiento.|
~T|diE21M060|Suministro y colocación de dosificador antigoteo de jabón líquido de 1,2 l., cuerpo de acero inoxidable, válvula antivandálica de ABS, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.|
~T|diE21M070|Suministro y colocación de dispensador de toalla de papel plegada en C/Z con carcasa de acero acabado en epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.|
~T|diE25O010|Apertura de hueco de ascensor en muro de cerramiento, realizado por medios manuales y mecánicos, con colocación de cargadero de hormigón para formación de hueco. Completamente terminado; i/p.p. de materiales, medios auxiliares, limpieza y retirada de escombros a pie de carga.|
~T|diE25O020|Remate perimetral de guarniciones de hueco de puerta de ascensor, realizado con guarnecido y enlucido de yeso, incluyendo p.p. de formación de esquinas y encuentros. Completamente terminado, listo para pintar o acabado final.|
~T|diE25O050|Línea de teléfono para ascensor, formada por canalización con canaleta plástica de PVC de 20x75 mm en blanco, de instalación superficial, con cableado telefónico de 4 hilos de cobre electrolítico Clase 1 (diámetro: 0,51 mm), aislamiento Polietileno (PE), y cubierta LSZH, no pagador de la llama, cero halógenos y baja emisión de humos. Totalmente montada y lista para conexión con equipo de ascensor.|
~T|diE25O070|Instalación eléctrica para ascensor sin cuarto de máquinas, de alimentación monofásica, formada por cuadro general de mando y protección instalado en superficie, formado por 1 IGA de corte omnipolar 25A y 1 interruptor diferencial de 25A/2P/300mA; y línea de alimentación hasta armario de maniobra de ascensor formada por manguera multiconductor de hilos de cobre aislados H07V-K 3x6 mm2, para una tensión nominal de 450/750V. Preparado para conexión a armario de ascensor. Conforme a REBT.|
~T|diE25O080|Toma de tierra para ascensor formada por pica de Cu-acero de 2000 mm de longitud y 14,6 mm de diámetro, clavada sobre el terreno, y registro de comprobación formado por cerco y tapa en PVC. Completamente instalada, lista para su conexión; i/p.p. de recibido de la tapa, pequeño material y medios auxiliares.|
~T|diE25TA312|Suministro e instalación completa de ascensor ELECTRICO DE ADHERENCIA de 1 m/s de velocidad, 3 PARADAS, 630 KG de carga nominal, con capacidad para 8 PERSONAS, nivel medio de acabado en cabina de dimensiones 1100x1400x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra colectiva de bajada, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero para pintar de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad. Cumpliendo la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la ?Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad?. Ejecutado según RD 1314/97. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio, legalización y contrato de mantenimiento anual (incluidos en este precio).|
~T|diE27EPA030|Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.|
~T|diE27GA010|Pintura acrílica estándar mate aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.|
~T|diE27HE010|Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.|
~T|diE28ZV140|Dispensador de papel higiénico rollo industrial 250/300 m., cuerpo de acero inoxidable AISI 304 de 0,8 mm. espesor acabado brillante, con mecanismo de cierre anti-vandálico y visor de contenido, eje de diámetro 45 mm. y dimensiones diámetro 250x125 mm. incluso colocación.|
~T|diG02A100|Carga y transporte de tierras a vertedero o cantera autorizada (bien por Medio Ambiente bien por Industria) por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), situada a una distancia de hasta 20 km, con camión basculante cargado a máquina, carga y parte proporcional de medios auxiliares. Sin incluir canón.|
~T|diG02B030|Canon de vertedero de tierras limpias al vertedero autorizado  (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.|
~T|diG03A010|Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según normativa vigente, con medios manuales. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.|
~T|diG03BA090|Carga y transporte de RCD escombros de naturaleza petrea a cantera autorizada (bien por Medio Ambiente bien por Industria) por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), situado a una distancia superior a 20 km, considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a máquina, carga y parte proporcional de medios auxiliares.|
~T|diG03BB010|Canon de vertedero de materiales procedentes de demolición o construcción catalogados como limpios. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.|
~T|diG03BB020|Canon de vertedero de materiales procedentes de demolición o construcción catalogados como mixtos. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.|
~T|diG03CA010|Carga y transporte de residuos no peligrosos valorables (maderas, plásticos, cartones, chatarras...) sobre camión medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un peón ordinario de ayuda, a una distancia <20 km, sin medidas de protección colectivas.|
~T|diG04A100|Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente) de botes de aerosoles vacíos almacenados en la instalación en bidones ballesta de 200 l. y paletizados, que deben adquirirse la primera vez, i/ etiquetación por parte de peón del bidón correspondiente. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.|
~T|diM11HV060|Modelo C56
Monofásico 230V - 2800W
Peso 6 kg
Aguja Diámetro 50 mm

Alkitodo
12,00 ?/día --- 8 h/día --- 1,50 ?/h|
~T|diP04PW065|Pasta de secado
Saco polvo 20 kg|
~T|diP04RW061|Guardavivo para interior Per016/033_REMOSA
Tarifa 2018 ( x email)|
~T|diP04TW005|Angular L 24x24x3000 mm

Tarifa 0,77 €/m --> +2% --> 0,79 €/m|
~T|diP04TW015|Primario 24x40x3600 mm

Tarifa: 0,93 €/m --> +2% --> 0,95 €/m|
~T|diP04TW025|Perfil secundario 24x38x1200 mm

Tarifa: 0,93 €/m --> +2% --> 0,95 €/m|
~T|diP04TW027|Perfil secundario 24x38x600 mm

Tarifa: 0,93 €/m --> +2% --> 0,95 €/m|
~T|diP04TW175|Código 3421

Paquete 100 ud = 46,19 € --> 0,4619 €/ud. Tarifa +2% --> 0,47114 €/ud|
~T|diP07TW087|URSA TERRA R
Panel T18P

A=0,036 W/m·K|
~T|diP11C300|Estructura para puerta corredera de una hoja colocada en pared para revestir con enfoscado de mortero o yeso, con un espesor total, incluido el acabado, de 15 cm, compuesta por un armazón metálico de chapa grecada, preparado para alojar una hoja de puerta de espesor máximo 5,5 cm, y una malla metálica, de mayor altura y anchura que el armazón, para mejorar la unión de la estructura a la pared. Incluso raíl, guiador inferior y accesorios.|
~T|diP15AE010|Conductor de cobre  H07Z1-K (AS) de 1,5mm² de sección, conforme con la norma UNE 211002,  Aislamiento a base de  Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 70 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2.|
~T|diP15AE020|Conductor de cobre  H07Z1-K (AS) de 2,5 mm² de sección, conforme con la norma UNE 211002,  Aislamiento a base de  Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 70 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2.|
~T|diP15AE120|Conductor  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de sección 2,5 mm², conforme con la norma  UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y  Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90º C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2|
~T|diP15AE250|Conductor  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de sección 3G1,5 mm², conforme con la norma  UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y  Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90º C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2|
~T|diP15AZ010|Transformador para  alimentación eléctrica del Sistema de Avisos y Señalización. Este aparato cumple la norma DIN 49073 parte 1. Incluye un tubo para aislar los cables de entrada y una brida de plástico para unir los cables. Tensión alimentación 230 V salida 15 V ac, intensidad nominal 150 mA|
~T|diP15AZ020|Unidad de control con alarma.

 La unidad de control recibe las llamadas de los pulsadores y activa las alarmas que estén conectadas a ella. La propia unidad es una alarma visual y acústica con un visor con forma abovedada para poder visualizarlo lateralmente. La unidad de control consta de un puente interno, que ofrece dos formas de señalización: una, permite mantener la alarma hasta que alguien pulse el botón de cancelación y la otra, sólo emite la alarma cuando se esté pulsando el botón de señalización o tirando de la cuerda. Cuando se active la alarma, la unidad de control comenzará a parpadear, emitirá una señal acústica permanente y la salidadel relé interno de la unidad cambiará de estado. La alarma se desactivará desde un botón de cancelación.|
~T|diP15AZ030|Pulsador de tirador con botón de alarma.

Este dispositivo además de disponer de botón de señal, que funciona como un pulsador, tiene una cuerda regulable de 2,5 m que actúa también como pulsador, pero permite activar la alarma más fácilmente. El botón de señal dispone de un led que se encenderá al activar la llamada. Además consta de un portarrótulos y se suministra con adhesivos de tres colores para adecuar el botón a las aplicaciones que se le quieran da.|
~T|diP15AZ040|Botón de cancelación de alarma

El botón de señal tiene la función de un pulsador de cancelacón de alarma. Además consta de un portarrótulos y se suministra con adhesivos de tres colores para adecuar el botón a las aplicaciones que se le quieran dar|
~T|diP15FD120|Interruptor diferencial 2x25 A y 300 mA sensibilidad clase AC conforme a la norma UNE-EN 61008 y de características generales:

? Inmunidad contra disparos intempestivos: 250 A cresta 
para los instantáneos y 3 kA cresta para los selectivos,  según onda 8/20 ms.
? señalización local de defecto.
? Resistencia a los cortocircuitos
? Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:
? Flexible: hasta 35 mm2
? Rígido: hasta 50 mm2
? Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.
? Tensión de empleo:
?  2p: 230 V CA.|
~T|diP15GB190|Tubo corrugado de policloruro de vinilo de 20 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60ºC y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 ºC conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Color negro y gris.|
~T|diP15GB250|Tubo corrugado de policloruro de vinilo de 20 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 90ºC y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 ºC conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.|
~T|diP15GB420|Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 20 mm.|
~T|diP15GE010|Tubo de doble capa de 20 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 90ºC y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 ºC conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.|
~T|diP15GH185| Bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 60x200 mm, con borde de seguridad,  marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras.|
~T|diP15GH530|Sistema de fijación para bandeja de rejilla de 60x200 mm, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes.|
~T|diP16E129|Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 150 Lúm.  con lámpara de emergencia de LED 4000 K, caja de enrasar blanca o gris plata y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.|
~T|diR08IRR030|Distribución de instalación de fontanería desde la arqueta de la calle a cada uno de los cuartos húmedos de los edificios A o B, con la colocación de elementos, valvulería, tuberías, aislamientos, dejando la instalación lista hasta las llaves de corte de los cuartos, incluídas las ayudas necesarias para realizar los pasos de muros y forjados.
|
~T|diR08IRR031|Distribución de instalación de fontanería desde la arqueta de la calle a cada uno de los cuartos húmedos de los edificios A o B, con la colocación de elementos, valvulería, tuberías, aislamientos, dejando la instalación lista hasta las llaves de corte de los cuartos, incluídas las ayudas necesarias para realizar los pasos de muros y forjados.
|
~T|diR08IRR032|Distribución de instalación de fontanería desde la arqueta de la calle a cada uno de los cuartos húmedos de los edificios A o B, con la colocación de elementos, valvulería, tuberías, aislamientos, dejando la instalación lista hasta las llaves de corte de los cuartos, incluídas las ayudas necesarias para realizar los pasos de muros y forjados.
|
~T|diS01A010|Casco de seguridad homologado.|
~T|diS01A030|Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.|
~T|diS01A070|Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cuello y cintura a través de correa. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.|
~T|diS01A080|Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.|
~T|diS01A120|Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.|
~T|diS01C050|Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para pintura, homologada.|
~T|diS01H110|Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en piel con acolchado trasero, plantilla y puntera metálica, suelo antideslizante y piso resistente a hidrocarburos y aceites, homologados.|
~T|diS02A010|Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.|
~T|diS02A170|Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 60x40 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.|
~T|diS02A200|Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en función del número óptimo de utilizaciones.|
~T|diS02B010|Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.|
~T|diS02F030|Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.|
~T|diS03E020|ud Reconocimiento médico obligatorio.|
~T|diS03E030|Material sanitario para curas y primeros auxilios.|
~T|diU01A010|Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin transporte.|
~T|diU02BZ010|Excavación en zanja a mano o por procedimientos no mecanizados, en cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.|
~T|diU06A040|Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón en recta o curva, de 20 x 22 cm, para delimitación de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.|
~T|diU10C030|Arqueta para llave de serie de bocas de riego, totalmente terminada, incluso tapa, modelo Ayuntamiento según N.E.C. , situada en acera existente a mantener de 0.20 m de espesor, con levantado y reposición total de la acera, sin incluir anclaje de llave.|
~T|emergencia150lum|Suministro y colocación de bloque autónomo de emergencia, de superficie con zócalo enchufable, carcasa de material autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP44 - IK 04 / Clase II, según UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102 y UNE 20392:1993; equipado con LEDs de 150 lúm., sistema de mantenimiento AUTOTEST con pilotos indicadores (exigido en el ámbito de la Comunidad de Madrid según DECRETO 17/2019, de 2 de abril), piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Incluye desmontaje de la existente.|
~T|2·0·puestatierra|Puesta a tierra realizado con cable de cobre libre de halógenos.|
~T|7·3·puestatierra|Puesta a tierra realizado con cable de cobre libre de halógenos.|
~T|2·0·recableado+48|Recableado de cuadro eléctrico de más de 48 elementos con cable de diferentes colores y sección según REBT, con p.p. de pequeño material.|
~T|7·3·recableado+48|Recableado de cuadro eléctrico de más de 48 elementos con cable de diferentes colores y sección según REBT, con p.p. de pequeño material.|
~T|2·0·rotulacion+48|Rotulado de cuadro de más de 48 elementos con identificación de circuitos y marcaje de líneas.|
~T|7·3·rotulacion+48|Rotulado de cuadro de más de 48 elementos con identificación de circuitos y marcaje de líneas.|
~A|diA07E020|cobre\aislar\empotrable\circuito\regla\conductor\registro\caja\conexión\monofásico\tubo\tensión\eléctrico\PVC\protección\corrugado\|
~A|diA07T010|tapa\canalización\canal\registro\PVC\norma\montaje\accesorio\superficie\interior\servicio\espacio\terminación\red\toma\|
~A|diA07T020|par\cable\dispersión\red\distribución\fuego\clase\aislamiento\halógeno\conexión\humo\cubierta\cobre\polietileno\emisor\electrolítico\diámetro\interior\|
~A|diCCB010|ascensor\rótulo\español\señalización\suministro\norma\|
~A|diCCV020|AENOR\minusválido\clase\señalización\dimensión\suministro\|
~A|diCCV030|dimensión\señalización\ascensor\acceso\suministro\|
~A|diCPL020|marco\dilatación\junta\componente\mortero\línea\gris\hormigón\círculo\pavimentación\barra\baldosa\color\cemento\limpieza\hidráulico\solera\|
~A|diE08TAW135|medio\refuerzo\tubo\relleno\colocación\zuncho\solera\marco\conexión\prefabricado\arqueta\auxiliar\tapa\hormigón\masa\perímetro\interior\registro\agujero\excavación\|
~A|diE15DBH040|tubo\montante\taller\anclaje\perforación\frío\barandilla\lámina\hueco\vertical\albañil\elaboración\CHAPA\circulación\soldadura\acero\bastidor\montaje\pasamano\construcción\|
~A|diE21AAB210|seguridad\paramento\medio\auxiliar\suelo\fabricación\fijación\inoxidable\barra\acero\portarrollo\pie\abatible\mural\tornillo\taco\apoyo\|
~A|diE21AAJ010|epoxi\dimensión\pintura\espejo\anclaje\acero\marco\fijación\alto\blanco\|
~A|diE21AAL110|pared\regulación\mural\anclaje\cromado\escuadra\llave\desagüe\fijación\sifón\soporte\blanco\vitrificado\seno\lavabo\flexible\colocación\conexión\porcelana\fabricación\|
~A|diE21ANS110|tapa\acero\bisagra\juego\manguetón\alimentar\doble\inoxidable\aro\latiguillo\vertical\pulsador\conexión\descarga\abierto\salida\aparato\mecanismo\llave\asiento\fabricación\fijación\taza\porcelana\inodoro\horizontal\frontal\suelo\tanque\|
~A|diE25O010|carga\manual\cerramiento\colocación\pie\muro\mecánico\medio\hueco\auxiliar\puerta\cargadero\hormigón\limpieza\material\ascensor\terminación\escombro\|
~A|diE25O020|esquina\ascensor\puerta\pintura\remate\hueco\terminación\perímetro\enlucido\guarnecido\yeso\|
~A|diE25O050|halógeno\electrolítico\superficie\montaje\diámetro\aislamiento\canalización\conexión\humo\emisor\equipo\fuego\canal\toma\plástico\PVC\clase\cableado\cable\polietileno\cubierta\línea\blanco\cobre\ascensor\teléfono\|
~A|diE25O070|monofásico\conexión\eléctrico\cable\línea\corte\protección\mando\interruptor\tensión\diferencial\aislar\cuarto\conductor\manguera\maniobra\armario\cuadro\preparación\superficie\máquina\alimentar\ascensor\cobre\|
~A|diE25O080|material\medio\auxiliar\diámetro\toma\ascensor\registro\tapa\pica\conexión\terreno\cerco\arqueta\PVC\comprobación\clavo\tierra\|
~A|diM06CH010|portatil\electrico\compresor\|
~A|diM07N035|vertedero\tierra\|
~A|diM11HV060|hormigón\aguja\vibración\|
~A|diM12T020|perforacion\equipo\diamante\|
~A|diM12T070|taladro\eléctrico\|
~A|diM12W130|disco\|
~A|diP04RR070|mortero\revoco\|
~A|diP08XVH110|barra\baldosa\hidráulico\|
~A|diP15FB005|puerta\superficie\opaco\caja\|
~A|diP15FH270|curva\|
~A|diP15GK020|registro\conexión\caja\regla\|
~A|diP18CB012|espejo\marco\blanco\acero\|
~A|diP18CB410|inoxidable\acero\abatible\barra\|
~A|diP18IE120|compresor\frontal\inodoro\tanque\|
~A|diP18LX110|mural\lavabo\soporte\|
~A|diP22TC195|tapa\moldura\PVC\exterior\|
~A|diP27EA030|ascensor\|
~A|diP27EA140|PVC\ascensor\|
~G|diG04A100|diG04A100.jpg\|
~G|diM08RN060|diM08RN060.jpg\|
~G|diP04TW175|diP04TW175.jpg\|
~G|diP07TW087|diP07TW087.jpg\|
